text: 其具体原理简述如下，在线路末端发生单相接地故障，系统流通的零序电流很小不足以准确识别接地线路和接地点，此时，并接在消弧线圈上的信号源装置检测到系统零序电压超过门槛定值且故障相电压降低、非故障相电压升高时判断为母线绝缘异常，投入中性点信号源，接地选线设备在检测到母线绝缘异常后，投入故障判据，当检测到中性点信号源投入导致零序电流特征分量增加且满足相关判据后，判断接地线路，结合网络拓扑情况，确定接地点所处的分支。