منظور از دبی حجمی و دبی جرمی مبرد چیست ؟
...در قسمت اطلاعات فنی کاتالوگ کمپرسورهای برودتی واژه ای به نام دیس پلیسمنت یا همان حجم جابجایی کمپرسور ذکر گردیده است
...زمانیکه دو فلز غیر هم جنس مانند مس و آلومینیوم بصورت مکانیکی بهم اتصال داده شده و در محیطی که احتمال وجود ماده الکترولیت میرود قرار گیرند
...در قسمت اطلاعات فنی کاتالوگ کمپرسورهای برودتی واژه ای به نام دیس پلیسمنت یا همان حجم جابجایی کمپرسور ذکر گردیده است کمپرسورهایی که در شرایط زیر صفر کار میکنند با آنهایی که در شرایط بالای صفر کار میکنند سه تفاوت عمده دارند که عبارتند از ...زمانیکه دو فلز غیر هم جنس مانند مس و آلومینیوم بصورت مکانیکی بهم اتصال داده شده و در محیطی که احتمال وجود ماده الکترولیت میرود قرار گیرند ...هر چه دمای اواپراتور بیشتر شود ظرفیت برودتی کمپرسور نیز افزایش پیدا میکند. برای مثال کمپرسوری که ...میزان توانایی انتقال حرارت در سیالات بستگی به میزان آشفتگی جریان سیال دارد. همواره در نزدیک دیواره­ های صاف مبدلها لایه­ای از ...اغلب تولید کنندگان مطرح شیرآلات و کنترل آلات مورد استفاده در سیستمهای برودتی مانند ...وجود باکتری و قارچ در جعبه انگور باعث افت کیفیت انگور، چروکیدگی و جدا شدن حبه انگور از ساقه خواهد شد. فرآیند قارچ زدایی در ...تنها برای ماکزیمم جریان مصرفی یک الکتروموتور رابطه سرانگشتی وجود دارد. یک الکتروموتور در حالت فول لود ...طبق اعدادی که در رفرنسهای کمپانی کریر آمده است، دمای آب خروجی از اواپراتور آبی چیلر تهویه مطبوع ...هر دو از نوع مبردهای مخلوط هستند ولی یک تفاوت مهم بین مبردهای سری 4 و سری 5 وجود دارد. ...کی از اهداف اجرای لوله کشی صحیح در سیستم برودتی بازگرداندن دوباره روغن خارج شده از کمپرسور، به کارتر کمپرسور است ...همانطور که میدانید مبرد r22 در مقابل r134a فشار دیسشارژ بالاتری دارد. برای نمونه در دمای کندانس ...در سیستم تهویه خودروها به سه دلیل از فلز آلومینیوم به جای مس استفاده میشود. دلیل اول اختلاف چگالی مس و آلومینیوم است. چگالی مس ...چندین سال پیش مبردهای مخلوط تنها به دو سری zeotropic (مبردهای سری 4 مانند: r407c – r404a و ...) و azeotropic (مبردهای سری 5 مانند: r502 – r503 – r508b و ...) تقسیم بندی میشدند اما با ساخت مبرد ...رسیوری مخزنی است که از آن جهت ذخیره مبرد مازاد در گردش سیستم استفاده میشود و معمولا در سیستمهایی استفاده میگردد که در آنها شیر انبساط ...تقریبا میتوان در اغلب کمپرسورها مانند: کمپرسورهای اسکرو، اسکرال و حتی روتاری جهت گردش کمپرسور مهم است. از آنجائیکه اغلب کمپرسورهای ...از زمانهایی که وجود روغن و مبرد در کنار هم برای کمپرسور مشکل ایجاد میکند، لحظه استارت کمپرسور میباشد. هرگاه فشار و دمای درون اواپراتور بیشتر ...هویل کندانسور معمولا با تراکم بین 10 الی 14 فین در اینچ ساخته میشود. تراکم 12 فین در اینچ یک تراکم معمول و معقول برای ساخت کندانسور است ...به طور معمول و مرسوم کف سردخانه ها از 6 لایه تشکیل شده است. مراحل کف سازی سردخانه ها به این صورت است که ...سیستم cic که مخفف controlled injection cooling میباشد در واقع یک سیستم ساده جهت کنترل دمای دیسشارژ کمپرسور است ...یکی از دلایل صدمه دیدن کمپرسورها، برگشت مایع در سیستم برودتی است. طبق گفته کمپانی کریر در صورتیکه به جای گاز، مایع وارد محفظه تراکم ...در کمپرسور سیلندر پیستونی هرچه نسبت تراکم بیشتر می‌شود (اختلاف فشار بین اواپراتور و کندانسور زیاد می‌شود) راندمان حجمی کمپرسور افت ...نصب اواپراتور باید بر روی دیواری باشد که پرتاب باد فن اواپراتور تمامی طول یا عرض سالن سردخانه را پوشش دهد. از آنجائیکه هوای سرد تمایل دارد ...تمامی کنترل کننده های نوری سطح سیالات بر روی قطعه ای چشمی (optic) نصب میگردند. کار این قطعه تجمیع و هدایت امواج نوری مادون قرمز ...ترمیستور در واقع یک برد کوچک الکترونیکی است که عملکردی شبیه کنترل کننده دمای دیجیتالی دارد ...روغن از عواملی که در راندمان حجمی کمپرسورهای سیلندر-پیستونی تاثیر گذار است و زمان باز و بسته شدن سوپاپ های ساکشن و دیسچارج را تحت تاثیر ...کمپرسورهای اسکرو، کمپرسورهایی با جابجایی مثبت میباشند که معمولا در دو دسته منفرد و دوقلو ساخته میشوند. ...در اغلب کمپرسورهایی که زمان خاموشی بین قسمت ساکشن و دیسچارج تعادل فشار برقرار نمی­شود و اختلاف فشار زیاد است، بنابراین نیاز به نصب راه ...برای نشتیابی سیستم برودتی باید از گازی استفاده کرد که ارزان بوده، در مقابل نوسانات دما در حجم ثابت، تغییر فشار محسوسی نداشته و مهمتر اینکه ...یکی از روشهای کنترل دمای کندانس در کندانسورهای هوایی، کنترل فنهای کندانسور میباشد. این امر در ساده ترین حالت ممکن با خاموش و روشن کردن ...نقطه اشتعال پایین­ ترین درجه دمایی است که در آن از ماده بخاری قابل اشتعال ساطع می­گردد. نقطه آتش نیز به پایین­ ترین دمای مورد نیاز برای آتش