Stavíme rodinný dům a na hranici pozemku máme vstupní branku. Líbí se nám jednoduchý systém Welcome Midi. Chtěli bychom komunikovat s návštěvou u branky a v případech, kdy nebudeme doma, mít také možnost komunikace přes mobilní aplikaci. Jaké prvky systému jsou potřeba a jak nachystat kabeláž?
Do rozváděče umístíme řídící jednotku M2301-02
a od ní vedeme kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 k videotelefonu umístěného uvnitř domu (vnitřní část sběrnice). Zároveň od této řídící jednotky vedeme kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 v kabelové chráničce a  přivedeme jej až do místa ve sloupku, kde bude umístěno venkovní tablo.  
Systém ABB Welcome Midi je dvou vodičový a další dvě žíly jsou rezervní (např. při pro napájení speciálních typů zámků).  
Videotelefon 4,3" WiFi je určen pro montáž na klasickou elektroinstalační krabici.   
Seznam prvků ABB Welcome Midi:  
Videotelefon 4,3" WiFi  
Venkovní tablo (kamera + hlasový modul s 1/2 tlačítkem + kryt 1/2 + inst. krabice 1/2)  
Řídící jednotka mini
Co znamenají číslice a písmena v typovém čísle jističochráničů ABB, si ukážeme na příkladu.  
DS201 M C10 AC30 110V  
DS20 = výrobková řada  
1 = počet pólů  
M = vypínací schopnost  
C = charakteristika jističochrániče  
10 = jmenovitý proud  
AC = typ  
30 = citlivost  
110V = přítomnost testovacího tlačítka 110V  
A ještě o něco názorněji zde na obrázku.  
Stáhněte si PDF klíč ke čtení typových čísel ať ho máte vždy při ruce.