dodávka vody ze studny (povrchová vodárna + v domě tlaková nádoba)
jak funguje domácí vodárna
princip
pro čerpání vody ze studny z hloubky do 8m můžeme použít kompletní domácí vodárnu. v samotné studni je pak umístěn sací koš se zpětnou klapkou (1,2) a případně ochrana před suchoběhem. domácí vodárna je složena z čerpadla (3), tlakové nádoby s manometrem a tlakovým spínačem nainstalovaným na tzv. pěticestné armatuře. při poklesu tlaku v soustavě (např. otevřením kohoutu) pod nastavený zapínací tlak tlakový spínač automaticky sepne čerpadlo a vypne jej při dosažení nastaveného vypínacího tlaku. při nedostatku vody a v případě, že máme ve studni nainstalovanou ochranu před suchoběhem, spínací zařízení čerpadlo vypne a ochrání jej před poškozením. spínací zařízení ochrany před suchoběhem potom čerpadlo nedovolí sepnout dříve, než je dosaženo dostatečného množství vody ve studni. jako ochranu před suchoběhem můžeme použít buď ponorné sondy, nebo plovákový spínač.  
pro bezproblémovou funkci systému je vždy nutné dodržet správné nastavení tlaku vzduchu v expanzní nádobě, který má být o 0,2 baru nižší, než zapínací (spodní) tlak na tlakovém spínači.tento tlak je nutno nastavit v suchém stavu nádoby, tedy před vlastní montáží do systému.
!princip fungování domácí vodárny 
1. sací koš se zpětnou klapkou
2. čerpadlo3. ochrana před suchoběhem
jak funguje čerpadlo do vrtu
princip
pro čerpání vody z vrtu použijeme ponorné čerpadlo určené do vrtu (1), které v kompletu s ochranou před suchoběhem (3), zpětným ventilem (2), tlakovou nádobou (7) s manometrem (5) a tlakovým spínačem (6) nainstalovaným na tzv. pěticestné armatuře (4), tvoří domácí vodárnu. při poklesu tlaku v soustavě (např. otevřením kohoutu) pod nastavený zapínací tlak tlakový spínač automaticky sepne čerpadlo a vypne jej při dosažení nastaveného vypínacího tlaku. při nedostatku vody ve vrtu a v případě, že máme nainstalovanou ochranu před suchoběhem, spínací zařízení čerpadlo vypne a ochrání jej před poškozením. spínací zařízení ochrany před suchoběhem potom čerpadlo nedovolí sepnout dříve, než je dosaženo dostatečného množství vody ve vrtu.  
pro bezproblémovou funkci systému je vždy nutné dodržet správné nastavení tlaku vzduchu v expanzní nádobě, který má být o 0,2 baru nižší, než zapínací (spodní) tlak na tlakovém spínači. tento tlak je nutno nastavit v suchém stavu nádoby, tedy před vlastní montáží do systému.
!princip fungování čerpadla do vrtu
1. čerpadlo určené do vrtu
2. zpětný ventil3. ochrana před suchoběhem  
4. pěticestná armatura5. manometr
6. tlakový spínač7. tlaková nádoba