odvádění splaškové vody pomocí čerpacího agregátu umístěného ve sklepě
jak funguje centrální odvádění splašků
princip
odvádění splaškové vody z domu je možné realizovat pomocí přečerpávacího zařízení  (1) umístěného přímo v domě. hodí se pro čerpání odpadních vod a kapalin obsahujících pevné složky, jako např. vláknité příměsi, zbytky textilií a fekálie, které vykazují hodnotu ph 4 až 10. hodí se pro čerpání kapalin o teplotě 0 až +40°c, krátkodobě až +60°c. čerpací stanice jsou vybaveny jedním nebo dvěma čerpadly a akumulační vzduchotěsnou nádrží. při instalaci čerpací stanice je nutné zajistit její ochranu proti zpětnému toku čerpané kapaliny pomocí zpětné klapky s koulí (2). z důvodu případného servisního zásahu je také nutné instalovat na výtlačné potrubí uzavírací šoupě (2).
!princip centrálního odvádění splašků
1. přečerpávacího zařízení 
2. zpětná klapka s koulí  
3. uzavírací šoupě
jak funguje odvádění splašků z jímky
princip
odvádění splaškové vody z domu je možné realizovat pomocí čerpací stanice (1) umístěné mimo dům. hodí se pro odčerpávání a akumulaci drenážních a povrchových vod, jakož i odpadních vod z obytných budov a průmyslových provozů. čerpací stanice jsou vyrobeny z polyetylénu a můžou být vybaveny buď jedním nebo dvěma čerpadly (2). spolehlivý provoz pak zajistí řídící jednotka. při instalaci čerpací stanice je nutné zajistit její ochranu proti zpětnému toku čerpané kapaliny pomocí zpětné klapky s koulí (3). z důvodu případného servisního zásahu je také nutné instalovat na výtlačné potrubí uzavírací armaturu (4).
!princip odvádění splašků z jímky 
1. čerpací stanice
2. jedno nebo dvě čerpadla3. zpětná klapka s koulí  
4. uzavírací armatura