existují nějaká doporučení ohledně větrání kompresorovny?
všechny kompresorovny vyžadují větrání. minimální větrání místnosti lze vypočítat ze vzorce:qv = 1,06 n/ t pro jednotku bez sušičkyqv = (1,06 + 1,3) / t pro plnohodnotnou jednotku se sušičkou.qv = požadovaný průtok chladicího vzduchu (m³/s)n = příkon kompresoru na hřídeli (kw)t = zvýšení teploty v prostoru kompresoru (obvykle 7 °c)pokud je kompresor veden, je požadované větrání stejné jako výkon ventilátoru kompresoru. tento údaj je uveden v návodu k obsluze.
mezi oběma technologiemi je rozdíl v provozních nákladech. jednotka s řemenovým pohonem je levnější investicí, ale spotřebuje v průměru o 3 % více energie. také je třeba věnovat o něco více času údržbě, například seřízením řemene. nejvhodnější technologie závisí na potřebách zákazníka.