co bych měl vzít v úvahu při instalaci nabíjecí stanice?
a) nabíjecí stanice musí být připojena prostřednictvím samostatného kabelu. k jističi, ke kterému je připojena dobíjecí stanice, by neměly být připojeny žádné další spotřebiče jako např. garážové zásuvky, světla, pračka atd.
b) kabel musí být dostatečně dimenzován podle požadovaného příkonu. pokud bude nabíjecí proud 16 a nebo vyšší doporučujeme použit kabel o průřezu 2,5 mm 2  a více. pro 3fázové nabíjení o výkonu 11-22 kw je potřeba použít 5-ti vodičový kabel. vhodnost kabelu je vždy dobré konzultovat s odborně vyškoleným elektrikářem.
c) je potřeba použít vhodný proudový chránič v obvodu nabíjecí stanice. proudový chránič je zařízení, které zajišťuje, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. minimálně je potřebné pro správné a bezpečné připojení dobíjecí stanice použít proudový chránič typu a. správnou volbu proudového chrániče raději svěřte elektrikáři.
d) ochrana kabelu před přetížením použitím správného jističe. jistič zajišťuje, že obvod je přerušen, pokud kabelem protéká příliš mnoho elektrické energie. okruh, v němž je zapojená dobíjecí stanice by měla mít vlastní jistič. výrobci dobíjecích stanic doporučují použít jističe s vypínací charakteristikou c. hodnota jističe musí být v souladu se jmenovitým proudem podle požadovaného výkonu. instalaci by měl provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
v České republice existují dotace na nákup nabíjecí stanice pro právnické osoby. výše dotace záleží na zvoleném dotačním programu.
na slovensku v současné době dotační programy nejsou, chystá se dotační program pro samosprávy.