aká je zabratá časť zo svetlej výšky?
minimálna montážna výška je 8 cm vrátane sadrokartónu, pričom vykurovací film predstavuje medzivrstvu s hrúbkou iba 1 mm z 8 cm. ak je potrebné znížiť svetlú výšku, tak pomocou uchytenia závesnými drôtmi možno dosiahnuť zníženie svetlej výšky aj o 40 – 120 cm. do sadrokartónovej konštrukcie možno použiť 5 – 30 cm hrubú minerálnu vlnu, ktorá môže výrazne zlepšiť tepelnoizolačné hodnoty miestnosti a stropu.
systém podlahového vykurovania caleo efficient rešpektuje skladbu podlahy určenú stavebným projektantom. naši odborníci stanovujú počas projektovania výkon a technologickú skladbu vykurovacieho systému pri zohľadnení skladby podlahy. podlahové vykurovanie sa najčastejšie umiestňuje do samonivelizačného alebo betónového poteru –estrichu (vykurovací poter) s hrúbkou 4 – 6 cm. v prípade podláh na prízemí aj na poschodí je nevyhnutnou požiadavkou vhodná tepelná izolácia. presná hrúbka izolácie sa pohybuje medzi 5 – 30 cm a najčastejšie používaným materiálom je pochôdzny polystyrén eps a xps alebo minerálna vlna.