dodávka vody zo studne (povrchová vodáreň + v dome tlaková nádoba)
ako funguje domáca vodáreň
princíp
pre čerpanie vody zo studne z hĺbky do 8m môžeme použiť kompletnú domácu vodáreň. v samotnej studni je potom umiestnený sací kôš so spätnou klapkou (1,2) a prípadne ochrana pred suchobehom. domáca vodáreň je zložená z čerpadla (3), tlakovej nádoby s manometrom a tlakovým spínačom nainštalovaným na tzv. päťcestnej armatúre. pri poklese tlaku v sústave (napr. otvorením kohúta) pod nastavený zapínací tlak tlakový spínač automaticky zopne čerpadlo a vypne ho pri dosiahnutí nastaveného vypínacieho tlaku. pri nedostatku vody a v prípade, že máme v studni nainštalovanú ochranu pred suchobehom, spínacie zariadenia čerpadlo vypne a ochráni ho pred poškodením. spínacie zariadenia ochrany pred suchobehom potom čerpadlu nedovolí zopnúť skôr, než sa dosiahne dostatočného množstva vody v studni. ako ochranu pred suchobehom môžeme použiť buď ponorné sondy, alebo plavákový spínač.  
pre bezproblémovú funkciu systému je vždy nutné dodržať správne nastavenie tlaku vzduchu v expanznej nádobe, ktorý má byť o 0,2 baru nižší, než zapínací (spodný) tlak na tlakovom spínači.tento tlak je nutné nastaviť v suchom stave nádoby, teda pred vlastnou montážou do systému.
!
1. sací kôš so spätnou klapkou  
2. čerpadlo3. ochrana pred suchobehom
ako funguje čerpadlo do vrtu
princíp
pre čerpanie vody z vrtu použijeme ponorné čerpadlo určené do vrtu (1), ktoré v komplete s ochranou pred suchobehom (3), spätným ventilom (2), tlakovou nádobou (7) s manometrom (5) a tlakovým spínačom (6) nainštalovaným na tzv. päťcestnej armatúre (4), tvorí domácu vodáreň. pri poklese tlaku v sústave (napr. otvorením kohúta) pod nastavený zapínací tlak tlakový spínač automaticky zopne čerpadlo a vypne ho pri dosiahnutí nastaveného vypínacieho tlaku. pri nedostatku vody vo vrte a v prípade, že máme nainštalovanú ochranu pred suchobehom, spínacie zariadenie čerpadlo vypne a ochráni ho pred poškodením. spínacie zariadenia ochrany pred suchobehom potom čerpadlu nedovolí zopnúť skôr, než sa dosiahne dostatočného množstva vody vo vrte.  
pre bezproblémovú funkciu systému je vždy nutné dodržať správne nastavenie tlaku vzduchu v expanznej nádobe, ktorý má byť o 0,2 baru nižší, než zapínací (spodný) tlak na tlakovom spínači. tento tlak je nutné nastaviť v suchom stave nádoby, teda pred vlastnou montážou do systému.
!
1. čerpadlo určené do vrtu2. spätný ventil  
3. ochrana pred suchobehom  
4. pticestná armatúra  
5. manometer  
6. tlakový spínač  
7. tlaková nádoba