aká je minimálna veľkosť predajne partnera pumpa pro?
veľkosť predajne nie je stanovená, vždy záleží na individuálnych parametroch, akým je napríklad lokalita apod.. vždy záleží na individuálnej dohode.
ako funguje centrálne odvádzanie splaškov
princíp
odvádzanie splaškových vôd z domu je možné realizovať pomocou prečerpávacieho zariadenia (1) umiestneného priamo v dome. hodí sa pre čerpanie odpadových vôd a kvapalín obsahujúcich pevné zložky, ako napr. vláknité prímesi, zvyšky textílií a fekálie, ktoré vykazujú hodnotu ph 4 až 10. hodí sa pre čerpanie kvapalín s teplotou 0 až + 40 ° c, krátkodobo až + 60 ° c. čerpacie stanice sú vybavené jedným alebo dvoma čerpadlami a akumulačnou vzduchotesnou nádržou. pri inštalácii čerpacej stanice je nutné zaistiť jej ochranu proti spätnému toku čerpanej kvapaliny pomocou spätnej klapky s guľou (2). z dôvodu prípadného servisného zásahu je tiež nutné inštalovať na výtlačné potrubie uzatváracie posúvač (2).
!
1. prečerpávacieho zariadenia2. spätná klapka s guľou  
3. uzatvárací posúvač