Čo sa rozumie pod pojmom "prípojka plynu" (pp) pre rd ?
pre rodinný dom  (rd) prevádzkovateľ ds vyžaduje zhotoviť pp z plastového potrubia pe 100 d32. stavebník sa často mylne domnieva, že prípojkou „je všetko od hlavného plynovodu až po obvodový múr rodinného domu“. pravdou je, že prípojka plynu končí hlavným uzáverom plynu (ďalej už len hup) pri hranici pozemku stavebníka. na koniec prípojky sa umiestňuje domová regulačná zostava (drz). 
liberalizácia procesu pripájania od 1. júla 2011 posunula výstavbu pripojovacieho plynovodu na zákazníka. konkrétne ste ako „zákazník“ povinný si zabezpečiť:
projektovej dokumentácie na pripojovací plynovod,
ohlásenie drobnej stavby (stavebné povolenie od príslušného stavebného úradu) na výstavbu pripojovacieho plynovodu,
povolenie na zvláštne užívanie komunikácie od príslušného stavebného úradu,
výstavbu pripojovacieho plynovodu vrátane osadenia domovej skrinky s regulátorom tlaku plynu,
projektovú dokumentáciu na výstavbu odberného plynového zariadenia, t. j. výstavbu vonkajších a vnútorných rozvodov plynu od hlavného uzáveru plynu až po spotrebiče.
prípojka plynu je plynárenské zariadenie, ktoré môže  vybudovať iba oprávnená osoba a to od vykonania zemných prác až po uvedenie plynárenského zariadenia do prevádzky. stavebník (ak nie je oprávnenou osobou) nemôže vykonávať žiadne stavebné a montážne práce svojpomocne.
tento technický pojem je pre stavebníka veľmi podstatný. plynárenské zariadenie (pz) je možné chápať ako zariadenia, ktoré slúži primárne na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu. u rodinných domoch je plynárenským zariadením pripojovací plynovod = prípojka plynu.
ak dokážete plynárenské zariadenie správne zatriediť pomôže vám to:
pri zisťovaní výšky poplatkov za prístup do distribučnej siete,
pri podávaní žiadosti o stavebných zámeroch,
pri podávaní žiadostí o vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej siete k projektovým dokumentáciám,
pri učení postupov v procese pripájania stavebného objektu do ds
pri získaní informácie rozsahu spracovanie projektovej dokumentácie, cene projektových prác . . .
zistiť si výšku poplatkov pri podávaní žiadosti o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebného povolenia, či  pri ohlásení drobnej stavby.
každé odberné miesto plynu (opz=plynofikovaný stavebný objekt) vybavené plynomerom je pripojené plynárenským zariadením (prípojkou plynu = pripojovacím plynovodom) na plynárenské zariadenie (miestny, uličný= distribučný plynovod).
a čo je drz?  
domové regulačné zostavy (drz) – sú to certifikované zostavy na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 m3 vrátane, so vstupným tlakom plynu do 0,4 mpa vrátane. v zmysle vyhlášky č. 508/2009 z. z. sú zatriedené do skupiny bg,
sú určené hlavne na pripojenie rodinných domov a bytových domov a nebytových budov (napr. malé obchodné a administratívne budovy, ako aj malé priemyselné budovy).
drz – pozostáva z typizovanej skrinky, hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu (rtp), meradla zemného plynu (ps), domového uzáveru plynu (du) a ostatných montážnych komponentov. viac sa dozviete na stránke domová regulačná zostava (drz).
Ďalšie užitočné informácie k inštaláciám pre rodinné domy nájdete tu