فلورگلاتور در پکیج چیست؟
یکی دیگر از قطعات مهمی که در پکیج به کار می رود فلورگلاتور است که این قطعه موظف است که فرمان باز شدن را به سنسور قرمز صادر نماید. محل نصب فلورگلاتور در پکیج در مسیر ورودی آب می باشد و زمانی که آب باز می شود درون یک فنر به بالا حرکت کرده و سنسور قرمز فرمان را به برد الکترونیکی پکیج صادر می نماید. در صورتی که بخواهید عملکرد این قطعه را مورد بررسی قرار دهید نیازی به باز کردن فلورگلاتور نمی باشد و در صورتی که این قطعه گیر کند برای بررسی آن نیاز است تا سنسور قرمز را درآورید. با در آوردن این سنسور ممکن است پکیج خاموش گردد و در صورتی که با نصب بر روی فلورگلاتور دوباره روشن شود، به معنای گیر کردن این قطعه می باشد. در این صورت نیاز است تا به تعمیرکار متخصص پکیج مراجعه نمایید تا به تعمیر و یا تعویض این قطعه بپردازد.
دلایلی که باعث می شوند فلورگلاتورها دچار خرابی و مشکل شوند عبارتند از اسید شویی پکیج با پمپ اسید شویی که باعث از بین رفتن و خوردگی فنر فلورگلاتور می گردد. علاوه بر آن رسوب گرفتن نیز موجب خرابی این قطعه می گردد؛ به طور کلی نیاز است تا پس از چند سال استفاده از پکیج، فلورگلاتور آن توسط تعمیرکار تعویض گردد.
برای تعویض فلوسوئیچ در پکیج در ابتدا نیاز است تا برق پکیج را به طور کامل قطع نمایید و دسته اصلی گاز را نیز ببندید. شیر آب ورودی به پکیج نیز باید به طور کامل بسته شود و و پس از باز کردن پیچ های دستگاه قاب جلویی آن باز گردد. شیر پرکن دستگاه نیز باید باز شده و آب موجود در پکیج به طور کامل تخلیه گردد. پس از پایین کشیدن کنترل پنل پکیج، فلوسوئیچ دیده می شود. با باز کردن سیم های مربوط به این قطعه و با شل کردن مغزی با استفاده از آچار می توان آن را بیرون کشیده و فلوسوئیچ جدید را به جای آن قرار دهید. باید توجه نمود تا این قطعه را دقیقا در مسیر جریان آب قرار داد تا عملکرد خود را به درستی انجام دهد. در نهایت قاب دستگاه را در جای خود قرار داده و پیچ های آن را محکم ببندید.
اگر در پکیج شما فلومتر استفاده شده است و این قطعه نیاز به تعویض داشته باشد می توان به جای آن از فلوسوئیچ نیز استفاده نمود. در این گونه مواقع نیاز است تا سیم اضافه ای که مربوط به ولتاژ تغذیه می باشد و معمولا سیمی قرمز رنگ است را به برد پکیج وصل نکنید. اما در صورتی که دستگاه شما از ابتدا دارای فلوسوئیچ می باشد در صورت نیاز به تعویض، نمی توان از فلومتر جایگزین آن استفاده کرد و حتما باید از فلوسوئیچ جدیدی استفاده نمود.