ویژگی های سایت گلس کستل  (castel sight glass)
قابلیت کاربرد درسیستم های تبرید تجاری، صنعتی  که با مبردهای زیر کار می کنند.
r134a, r404a, r407c,r410a,r507 r22,
محدوده دمای مجاز مبرد 110 تا 30-
بدنه از جنس برنج نورد گرم سری st-uni en 12165 - cw 617n
اتصال جوشی از جنس مس en12735-1-cu-dhp
رینگ با محافظ صفحه ای از جنس فولاد
سیل گسکت خارجی از جنس لاستیک کلوروپرن
کلاهک رینگ از جنس پلی استر الاستومر
قابلیت تشخیص سریع و ایمن شرایط مبرد از نظر منظم بودن جریان ، میزان رطوبت و برگشت روغن کمپرسور به کارتر
اگر وکیوم ناقص باشد سبب ورود رطوبت به داخل سیستم می‌شود و همچنین تبدیل ماده مبرد به حالت کف آلود سفید و حباب دار نشان دهنده وجود مشکل در سیستم است. این مشکل می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌گردد.
شارژ ناقص مبرد که سبب نشتی در سیستم می شود.
ایجاد افت فشار بیش از حد در فیلتر که سبب گرفتگی فیلتر یا هر گرفتی در سیستم در مسیر مایع می گردد.
وجود مشکل در کندانسور که به علت مشکل در فن، کمبود آب در کندانسور آبی، خرابی پمپ برج، مشکل در فن برج، مسدود شدن بین فین ها ایجاد می شود.
پایین بودن سابکولد و افت فشار مایع که به علت طولانی بودن بیش از حد خط مایع، گرفتگی فیلتر درایر، کوچک بودن قطر لوله خط مایع، خرابی شیر برقی ایجاد می گردد.
گرم شدن اطراف خط مایع
انواع سایت گلاس در سیستم‌های تبریدی
مایع نما ها یا سایت گلس ها در سیستم ها و دستگاه های تبریدی در دو نوع طراحی و تولید می شوند.
سایت گلاس در بدنه کمپرسورجهت رویت وضعیت روغن کارتل.
سایت گلاس درخط مایع جهت رویت مایع گاز