نحوه کارکرد هواساز چگونه است و برای چه کاربری هایی استفاده میشود؟
هوای تازه با هوایی که توسط کانال‌های برگشت جمع‌آوری شده در محفظه اختلاط مخلوط گشته، با عبور از روی کویل‌ها گرم یا سرد ‌شده و توسط فن و سیستم کانال‌کشی به فضا منتقل می‌شوند. این سیستم‌ برای فضاهای بزرگ با بار گرمایی و سرمایی قابل ملاحظه که نیاز به کنترل دقیق حرارت و رطوبت دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دستگاه هوارسان می‌تواند به صورت یک منطقه‌ای یا چند منطقه‌ای باشد که در نوع دوم می‌توان توسط دمپرهای مخصوص، هوایی با درجه حرارت و رطوبت مختلف برای چند منطقه توزیع نمود. در این مدل، کویل‌های سرد و گرم هر دو فعال است، فن قبل از کویل‌ها قرار می‌گیرد و هوا را بر روی آنها می‌دمد. هر دو دمپر بعد از کویل‌ها به یک منطقه اختصاص می‌یابند و توسط موتوری که از ترموستات نصب شده در منطقه ویژه‌ی خود فرمان دریافت می‌کنند، پره‌ها را به‌گونه‌ای باز و بسته می‌کنند که هوای حاصل از اختلاط‏، دمای مورد نظر را داشته باشد.