ارور 40 60 80 در پکیج ایران رادیاتور به چه معناست؟
این ارور و یا به عبارتی چشمک زدن چراغ های 40 60 80 در پکیج آنالوگ ایران رادیاتور به این معناست که پرشر سوئیچ هوا در وضعیت قطع می‌باشد و با توجه به اینکه قطع بودن پرشر به معنای کار نکردن فن می‌باشد باید به سراغ دلایل کار نکردن فن برویم.
بله، تقریبا در 50 درصد مواقع مشتری با آموزش صحیح قادر به رفع این خطا می‌باشد.