تاثیر هارمونیک بروی ترانسفورماتور چیست؟
مسلما تغذیه بارهای غیرخطی (عامل تولید هارمونیک) توسط ترانسفورماتور منجر به تلفات بیشتر، پیری زودرس عایق‌ها و نهایتا کاهش عمر مفید ترانسفورماتورها می‌شود. هارمونیک جریان و ولتاژ در ترانسفورماتور به ترتیب سبب؛ "افزایش تلفات مسی و گردابی" و "افزایش تلفات هیسترزیس" می گردد.
در برخی رله‌های اضافه جریان، عملکرد رله بستگی به شکل موج جریان داشته و تنها درصد میزان هارمونیک موثر نیست. به‌عبارت دیگر اگر موج هایی که دارای میزان هارمونیک یکسانی می‌باشند ولی شکل موج آنها متفاوت از هم بوده و به اینگونه رله‌ها اعمال شوند قطعا پاسخ‌های رله متفاوت خواهد بود. بنابراین نمی توان تنها با استفاده از درصد میزان هارمونیک‌ها عملکرد رله را مورد بررسی قرار داد.