چیلر تراکمی هوا خنک مصرف برق بیشتری دارد یا آب خنک ؟
با توجه به اینکه در تناژ و شرایط محیطی و کاری برابر ، نوع هوا خنک راندمان کمتری دارد ، بنابرین به طور میانگین حدودا مصرف برق نوع آب خنک 10 درصد کمتر از نوع هوا خنک است. البته باید این را هم مد نظر قرار داد که در نوع آب خنک ، مصرف آب هم داریم و نیز اینکه هزینه های نگهداری و تعمیر نوع آب خنک بیشتر از نوع هوا خنک است که مجموع هزینه های جاری آنها را تقریبا یکسان می کند.
انواع هوا خنک معمولا از 2 تن تبرید شروع می شوند و نهایتا با تناژ 500 تن تبرید ساخته می شوند که برای تناژهای بالاتر باید از چند چیلر در کنار هم استفاده کرد. انواع آب خنک هم معمولا از 10 تن تبرید شروع می شوند و تا 4000 تن تبرید نیز ساخته می شوند.