مراحل نصب پنل داخلی کولرگازی
ابتدا درون اتاق محل مناسبی برای قرار گیری پنل داخلی مشخص کنید. این محل باید دور از تابش مستقیم نور خورشید باشد همچنین از قرار دادن آن در محیطی که ممکن است دچار نشتی گاز شود و یا جایی که نفت یا گوگرد وجود داشته باشد، خودداری کنید. همچنین نویز حاصل از انتن و تلویزیون و رادیو و سیستم های امنیتی عملکرد کولر گازی را با مشکل مواجه می کند پس بهتر است 1 متر دور تر از آنها قرار گیرد. برای نصب پنل داخلی، دیواری را انتخاب کنید که به اندازه کافی محکم باشد تا بتواند وزن پنل را تحمل کند.
در مرحله دوم برای جلوگیری از خش افتادن کولر گازی روی زمین پارچه یا مقوا قرار دهید و ان را برگردانید. سپس طول پنل داخلی را اندازه گیری و عدد بدست آمده را تقسیم بر دو کنید تا وسط پنل مشخص شود و توسط یه خودکار یا ماژیک نقطه وسط را علامت گذاری کنید. دقیقا همین اندازه که روی پنل علامت گذاری کردید روی براکت کولر هم علامت بزنید. معمولا وسط پنل و براکت چند سانتی متر اختلاف دارند که امری طبیعی است و کمک می کند به طور استاندارد و دقیقا در مرکز دیوار قرار بگیرد.
حالا طول دیواری که می خواهیم پنل را روی آن نصب کنیم را اندازه گیری کرده و عدد بدست امده را تقسیم بر 2 می کنیم تا دقیقا وسط دیوار مشخص شود سپس با ماژیک یا خودکار علامت می زنیم و نقطه علامت گذاری شده روی براکت را با نقطه ی روی دیوار مطابقت می دهیم.به دلیل جریان هوا از قسمت بالایی کولر گازی، محل قرار گیری ان باید حداقل 10 سانتی متر با سقف فاصله داشته باشد همچنین برای سردتر کردن هرچه بیشتر و سریع تر محیط ارتفاع آن نسبت به زمین باید 2 متر باشد.
سپس براکت را روی دیوار تراز کنید چرا که تراز نبودن براکت و پنل باعث نشتی می شود. جای سوراخ های براکت را روی دیوار مشخص کرده توسط دریل سوراخ کنید و توسط رول پلاک و پیچ، براکت را روی دیوار محکم کنید.در مرحله سوم طول لوله و فاصله آن تا پنل خارجی را در نظر بگیرید و سوراخی به قطر 7.5 سانتی متر روی دیوار ایجاد کنید. محل سوراخ باید به گونه ای باشد که لوله به طرف پایین و بیرون شیب پیدا کند. فلنج انعطاف پذیر در سوراخ قرار دهید.
در مرحله چهارم باید اتصالات الکتریکی کولر گازی را برقرار کنید. کاور جلوی پنل را بردارید. در هر دو پنل خارجی و داخلی ترمینال هایی وجود دارد که ترتیب آن بر اساس اعداد  و یا حروف است. برای سیم کشی باید هر ترمینال در پنل داخلی به عدد قرینه خود در پنل خارجی وصل شود یعنی سیمی که در پنل داخلی به ترمینال 1 متصل شده است در پنل خارجی هم باید به همان ترمینال وصل شود.کولرهای گازی معمولا چهار ترمینال دارند. سیم های ابی و قهوه ای با سطح  مقطع قوی 2/5 یا 4  به ترمینال های اول و دوم که ترمینال های قدرت یا تغذیه پنل داخلی کولر گازی هستند متصل می شوند. همچنین  سیم های قرمز و زرد با سطح مقطع کمتر 1/5 معمولا به ترمینال های 3 و 4  که ترمینال فرمان و یا تغذیه موتور فن پنل خارجی و یا شیر انبساط کندانسور است متصل می شوند.در مرحله پنجم لوله ها را متصل کنید. لوله های مسی رابط بین پنل داخلی و خارجی هستند. این لوله ها به راحتی دچار پوسیدگی نمی شوند اما شکنندگی بالایی دارند. همچنین کولرهای گازی رطوبت هوا را جذب می کنند و باعث می شود اب درون دستگاه جمع شود که در این صورت لوله ای برای تخلیه این اب اضافی لازم است که از محل پنل داخلی تا نزدیک ترین رایزر فاضلاب متصل می شود. این لوله ها معمولا تک لایه با قطر 35 هستند.لوله مسی، لوله تخلیه و کابل های برق را با چسب به یکدیگر متصل کنید و از سوراخ دیوار رد کنید. بهتر است لوله تخلیه را پایین قرار دهید تا آب به راحتی جریان پیدا کرده و خارج شود.و در نهایت پنل را به وسیله دو قلابی که دارد روی براکت متصل به دیوار قرار می دهیم. بهتر  است قبل از قرار دادن پنل روی براکت اتصالات لوله را بررسی کنید تا احتمال نشتی به حداقل برسد.
برد ماشین لباسشویی یک صفحه مدار چاپی یا pcb است. برد در واقع یک صفحه با قطعات الکتریکی برای کنترل ماشین است که اغلب مانند مغز ماشین لباسشویی عمل می کند. تقریباً هر عملکردی که توسط ماشین لباسشویی انجام می شود توسط برد مدار کنترل می شود. برد مدار ماشین لباسشویی بسته به دستگاهی که با آن جفت شده است، می تواند با پیچیدگی های مختلفی برنامه ریزی شود. در یک ماشین لباسشویی ساده، برد الکترونیکی فقط وظیفه انجام کارهای معمول مانند شستشو و چرخش لباس را بر عهده خواهد داشت. ماشین های شستشوی پیشرفته تر ممکن است به عملکردهای پیچیده تری مانند بخار دادن لباس ها برای تمیزتر کردن آنها نیاز داشته باشند. صرف نظر از عملکرد ماشین لباسشویی، می توان برد الکترونیکی را متناسب با ویژگی های مختلف مورد نیاز برنامه ریزی کرد.