در صورت خرابی پکیج چه باید کرد؟
ابتدا از تنظیم بودن فشار بار اطمینان حاصل کنید و سپس از باز بودن شیر گاز ورودی به دستگاه مطمئن شوید و در نهایت با بررسی کد خطای پکیج نسبت به عیب یابی ایراد پکیج بپردازید.
این ارور و یا به عبارتی چشمک زدن چراغ های 40 60 80 در پکیج آنالوگ ایران رادیاتور به این معناست که پرشر سوئیچ هوا در وضعیت قطع می‌باشد و با توجه به اینکه قطع بودن پرشر به معنای کار نکردن فن می‌باشد باید به سراغ دلایل کار نکردن فن برویم.