انواع کنتاکتور کدامند؟
کنتاکتورها با توجه به نوع باری که می‌توان به کنتاکت‌های آن‌ها متصل کرد و همچنین نوع ولتاژ بوبین آن‌ها به انواع و دسته‌های گوناگون تقسیم می‌شوند.کنتاکتورهای بوبین ac با عبارت ac و مدل‌های بوبین dc با عبارت dc شروع می‌شوند. در زیر انواع کنتاکتور را مشاهده می‌کنید:
ac1 : بار اهمی – بار غیر سلفی یا سلفی ضعیف – گرم‌کن برقی با ضریب توان حدود .۰۹۵
ac2 : برای راه‌اندازی موتورهای آسنکرون روتور سیم‌پیچی شده بدون ترمز جریان مخالف
ac2 : برای راه‌اندازی موتور آسنکرون با ترمز جریان مخالف  
ac3: برای راه‌اندازی موتور آسنکرون روتور قفسه‌ای .هنگام قطع جریان نامی از تیغه‌ها عبور می‌کند جریان راه‌اندازی ۵تا ۷ برابر جریان نامی است
ac4 : برای راه‌اندازی موتور آسنکرون روتور قفسه‌ای با ترمز . تعداد دفعات قطع و وصل زیاد در زمانی اندک
ac11 : کنتاکتور کمکی بدون داشتن کنتاکت قدرت کوپل مغناطیسی – استفاده فقط در مدار فرمان
dc1 : بار اهمی – بار غیر سلفی یا سلفی ضعیف – گرم‌کن
dc2 : برای راه‌اندازی موتور شنت – قطع کردن موتور هنگام کار
dc3 : برای راه‌اندازی موتور شنت  با تعداد دفعات قطع و وصل در فواصل زمانی اندک
dc4 : راه‌اندازی موتورهای سری و قطع و وصل هنگام کار
dc5 : راه‌اندازی موتور سری با تعداد دفعات قطع و وصل در فواصل زمانی اندک
dc6 : کنتاکتور کمکی یا فرمان – کوپل مغناطیسی
مطابق اطلاعات فوق، اگر بخواهیم یک موتور آسنکرون و بدون ترمز را راه‌اندازی کنیم و ولتاژ بوبین ما ac باشد باید از کنتاکتور نوع ac2 استفاده کنیم.
یکی از کاربردهای حفاظتی که می‌توان با استفاده از کنتاکتور در منازل و ادارات و به طور کلی، سیستم های تک فاز پیاده‌سازی کرد با استفاده از مداری متشکل از محافظ کنتاکتور و یک عدد کنتاکتور است. با کمک این مدار که در تابلو برق ورودی ساختمان قرار می‌گیرد، دیگر نیازی به محافظ‌های الکترونیک رایج ( مانند محافظ یخچال، تلویزیون و ....) نیست. مدار محافظ کنتاکتور مطابق عکس زیر است: