استفاده از لوله مویی کولر گازی چه مزایایی دارد؟
لوله مویی دارای کنترل کننده فعالی نبوده و برای کنترل نمودن مبرد نیاز است تا طول لوله مویی را تغییر داد و این یک نکته مثبت برای لوله های مویین تلقی می شود. اکسپشن های دیگری نیز می توانند به عنوان جدا کننده بخش فشار بالا و فشار پایین عمل نمایند اما قیمت این اکسپنشن ها مانند الکو و دانفوس بالا بوده و هزینه پایین لوله مویی یک مزیت به شمار می رود. این قطعه در هنگام خاموش شدن به کار خود ادامه می دهد در صورتی که دیگر اکسپنشن ها به این صورت نمی باشند. از مزایای دیگر لوله مویین می توان به این مورد اشاره کرد که در هنگام استارت خوردن کمپرسور دارای فشار اولیه نمی باشد. علاوه بر آن لوله مویین قابلیت سازگاری با تمامی مبردهای فریونی را دارد در صورتی که اکسپنشن های دیگر غالبا با یک یا چند گاز سازگار می باشند. میزان مصرف گاز مبرد در لوله های مویی بسیار کمتر از سایر اکسپنشن ها می باشد و این یک مزیت بزرگ برای لوله مویی محسوب می شود.
در کنار تمام مزایایی که لوله مویی دارد معایب و مشکلاتی نیز برای آن وجود دارد که باید آنها را در نظر گرفت. به عنوان مثال یکی از مشکلاتی که لوله های مویی دارند این است که قابلیت کار کردن در بارهای برودتی پایین را نداشته و همچنین قابل تنظیم نمی باشند. علاوه بر آن به علت اندازه کوچکی که لوله های مویی دارند گاهی ممکن است به دلایل مختلفی پلمپ گردند. برای استفاده از لوله مویی تنها باید از کمپرسورهای بسته استفاده کرد و در غیر این صورت باید اکسپنشن های دیگری را مورد استفاده قرار داد. یکی دیگر از معایبی که برای این قطعات وجود دارد این است که در هنگام استفاده از آنها امکان استفاده از رسیور وجود نخواهد داشت.