لوله مویی کولر گازی چیست؟
در سیستم های تهویه مطبوع سیکل تبرید به دو بخش تقسیم می شود. یکی از این بخش ها قسمت فشار بالا می باشد که از کمپرسور و کندانسور تشکیل شده و بخش فشار پایین که شامل اواپراتور و ورودی کمپرسور می باشد. برای کار کردن سیستم خنک کننده کولر گازی لوله مویین باعث می شود که فشار مبرد در داخل کمپرسور شکسته می شود. در واقع می توان گفت که کار لوله مویین جدا کردن قسمت فشار بالا و فشار پایین در سیستم های تهویه مطبوع می باشد. جنس لوله مویین از مس بوده و طول آن  حداقل 100 سانتی متر و حداکثر 400 سانتی متر می باشد. حداقل و حداکثر قطر این لوله برابر 0.8 و 2 میلی متر می باشد و از آن در سیستم های خنک کننده ای مانند اسپیلت و انواع کولر گازی و همچنین یخچال های خانگی استفاده می شود. با توجه به ظرفیت برودتی سیستم از سایزهای مختلفی از لوله مویی استفاده می شود. سایزهای 070، 080 و 090 از جمله سایزهای پر کاربرد می باشند که برای به کار بردن آنها باید محاسبات کارخانه ای به طور دقیق صورت گیرد.
لوله مویی دارای کنترل کننده فعالی نبوده و برای کنترل نمودن مبرد نیاز است تا طول لوله مویی را تغییر داد و این یک نکته مثبت برای لوله های مویین تلقی می شود. اکسپشن های دیگری نیز می توانند به عنوان جدا کننده بخش فشار بالا و فشار پایین عمل نمایند اما قیمت این اکسپنشن ها مانند الکو و دانفوس بالا بوده و هزینه پایین لوله مویی یک مزیت به شمار می رود. این قطعه در هنگام خاموش شدن به کار خود ادامه می دهد در صورتی که دیگر اکسپنشن ها به این صورت نمی باشند. از مزایای دیگر لوله مویین می توان به این مورد اشاره کرد که در هنگام استارت خوردن کمپرسور دارای فشار اولیه نمی باشد. علاوه بر آن لوله مویین قابلیت سازگاری با تمامی مبردهای فریونی را دارد در صورتی که اکسپنشن های دیگر غالبا با یک یا چند گاز سازگار می باشند. میزان مصرف گاز مبرد در لوله های مویی بسیار کمتر از سایر اکسپنشن ها می باشد و این یک مزیت بزرگ برای لوله مویی محسوب می شود.