چگونه سنسور دمای pt100 را به لوگو وصل کنم؟
برای اتصال سنسور دو سیمه باید بین ترمینال های (ic1 و m1+) یا (m2+ و ic2) یک اتصال کوتاه برقرار کرده و سپس به یکی از سرهای pt100  و سر دیگر pt100 را هم به m1 یا m2 وصل کرد.
برای اتصال pt100 سه سیمه به این ماژول، هر یک از ترمینال های (ic1 و m1+) یا (ic2 و m2+) را به دو سیم هم رنگ pt100 و سر دیگر را به m1- یا m2- متصل کنید.
برای اطلاع از نحوه برنامه‌نویسی آنالوگ در لوگو و آشنایی با ماژول‌های آنالوگ، مقاله زیر را مطالعه کنید:
لوگو از نسخه  0ba4  با طراحی ماژول آنالوگ، دو عدد خروجی آنالوگ را در اختیار کاربر قرار می دهد. البته نوع سیگنال آنالوگ خروجی ماژول (6ed1 055-1mm00-0ba0 ) در نسخه های 0ba4  و  0ba5  ولتاژی 0 تا 10 ولت بوده است.
در نسخه logo! 0ba6  ماژول آنالوگ جدیدی با کد 6ed1 055-1mm00-0ba1 تولید شد که هر دو خروجی ولتاژی و جریانی را پشتیبانی می‌کند.