دلایل وجود مشکل در سیستم و کف آلود نشان دادن ماده مبرد
اگر وکیوم ناقص باشد سبب ورود رطوبت به داخل سیستم می‌شود و همچنین تبدیل ماده مبرد به حالت کف آلود سفید و حباب دار نشان دهنده وجود مشکل در سیستم است. این مشکل می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌گردد.
شارژ ناقص مبرد که سبب نشتی در سیستم می شود.
ایجاد افت فشار بیش از حد در فیلتر که سبب گرفتگی فیلتر یا هر گرفتی در سیستم در مسیر مایع می گردد.
وجود مشکل در کندانسور که به علت مشکل در فن، کمبود آب در کندانسور آبی، خرابی پمپ برج، مشکل در فن برج، مسدود شدن بین فین ها ایجاد می شود.
پایین بودن سابکولد و افت فشار مایع که به علت طولانی بودن بیش از حد خط مایع، گرفتگی فیلتر درایر، کوچک بودن قطر لوله خط مایع، خرابی شیر برقی ایجاد می گردد.
گرم شدن اطراف خط مایع
انواع سایت گلاس در سیستم‌های تبریدی
مایع نما ها یا سایت گلس ها در سیستم ها و دستگاه های تبریدی در دو نوع طراحی و تولید می شوند.
سایت گلاس در بدنه کمپرسورجهت رویت وضعیت روغن کارتل.
سایت گلاس درخط مایع جهت رویت مایع گاز
کاربرد مبدل صفحه ای آلفالاوال برای انتقال انرژی حرارتی از یک سیال به مایعات دیگر است. این مبدل  هر دو مایع را کاملاً از هم جدا می‌کند و هرگز اجازه مخلوط شدن به آن‌ها را نمی‌دهد. این مایعات می توانند آب، روغن و... باشند.
از آنجایی که این انتقال حرارت همیشه از گرما به سرما صورت می‌گیرد، مایعات باید دماهای مختلفی داشته باشند تا بتوانند گرما را منتقل کنند. این مبدل‌ها برای ایجاد کانال بوسیله واشر از چندین ورق از فلز نازک تشکیل می‌شوند. برای جلوگیری از خروج مایع از کانال، واشرها در بین صفحات قرار گرفته و فاصله بین صفحات را پر و مهر وموم می‌کنند.