یخچال خورشیدی چگونه کار می کند؟
راه های بسیاری وجود دارند که میتوان انرژی خورشید را با پروسه تولید سرما ادغام کرد. سرمایش خورشیدی را هم میتوان از طریق گرمایش خورشیدی بعنوان منبع گرمایی و هم از طریق فتوولتائیک بعنوان منبع الکتریکی ایجاد کرد. این کار را میتوان با روشهای جذبی و جذب سطحی از طریق گرمایش و یا با استفاده از یک یخچال معمولی که برق آن از فتوولتائیک تامین میشود انجام داد. سرمایش خورشیدی خصوصاً برای سرد نگهداشتن واکسنها در مناطقی که الکتریسیته در دسترس نیست یا برای سرمایش مکانها مورد استفاده قرار میگیرد. انواع روشهای سرمایش خورشیدی عبارتند از:یونیتهای جذب سطحی (adsurbtion units)           جامدات متخلخل، که جاذب نامیده میشوند، بصورت فیزیکی و بازگشت پذیری میتوانند مقادیر زیادی بخار را که سیال جذبی (adsorbate) نامیده میشود خود جذب (adsorb) کنند. ایده اصلی استفاده از این پدیده در قرن نوزدهم بوجود آمد. تراکم بخار جذبی درون جامد جاذب بستگی به دمای زوج یا به عبارت دیگر ترکیب جاذب و جذب شونده و نیز فشار بخار دارد. اگر فشار ثابت باشد میتوان با تغییر دادن درجه حرارت موجب جذب یا بازپس دهی ماده جذبی توسط جاذب شد. این روش، مبنای کارکرد سیستمهای خورشیدی استفاده کننده از سیکل جذب بخار می باشد.          یک زوج جاذب- جذبی برای کار کردن در یک مبرد خورشیدی باید ویژگیهای زیر را داشته باشد:1.      یک مبرد با گرمای نهان بالا2.      یک زوج کاری با خواص ترمودینامیکی بالا3.      یک دمای بازگشتی (بازپس دهی سیال جذبی) کوچک در مواجهه با فشار و دمای کاری4.      ظرفیت گرمایی پایینزوج آب- آمونیاک بیشترین استفاده را در بین سیستمهای موجود دارد و استفاده از زوجهای جذبی مناسب تر برای سیستمهای خورشیدی در حال بررسی و مطالعه و تحقیق است. بازده این سیستمها توسط دمای کندانس محدود میشود، و بدون استفاده از تکنولوژیهای سطح بالا امکان کاهش آن وجود ندارد. برای مثال، برجهای خنک کن و رطوبت زدا (desiccant bends) برای تولید آب سرد برای کنداس کردن آمونیاک در فشار پایین استفاده میشوند. از جمله معایب ذاتی زوج آب- آمونیاک این است که لوله ها و مخازنی با ضخامت بالا نیاز دارند، خوردگی ناشی از آمونیاک، مشکلات برودت و جدا کردن آب از آمونیاک نیز می باشد. چند زوج دیگر نظیر زئولیت- آب، زئولیت- متانول و متانول-کربن فعال در حال بررسی و مطالعه هستند که از میان آنها نوع مناسب تری انتخاب گردد. تا کنون زوج متانول- کربن فعال بهترین نتیجه را داشته است .یونیتهای جذبی (absorbtion units)          پروسه جذبی عبارتست از جذب و گرفتن رطوبت توسط ماده ای که رطوبت گیر نامیده میشود. رطوبت گیرها یا جاذبها موادی هستند که قابلیت جذب و در برگیری گازها یا مایعات را در خود دارند و میل ترکیبی ویژه ای با آب دارند. در حین جذب، ماده جاذب با گرفتن رطوبت، یک تغییر شیمیایی پیدا میکند، برای مثال میتوان به نمک طعام اشاره کرد که هنگام جذب رطوبت تغییر فرم داده و از جامد به سیال تبدیل میشود. ویژگی وابستگی رطوبت گیرها به رطوبت، این مواد را برای واکنشهای شیمیایی جداساز بسیار سودمند ساخته است.          سیستمهای جذبی مشابه سیستمهای تهویه مطبوع بخار-compresstion هستند اما در مرحله فشار (compresstion stage)با هم تفاوت دارند. بطور کلی یک جاذب، قسمت کم فشار، یک سیار مبرد تبخیر شده را جذب میکند. پر استفاده ترین ترکیب مایعات شامل لیتیم برمید- آب () که بخار آب نقش سرد کننده را ایفاد میکند و آمونیاک- آب () که آمونیاک سرد کننده است، میباشند.
| کاربرد | سیستم | کلکتور |
| آبگرمکن خورشیدی |   |   |
| سیستم ترموسیفونی | غیر فعال | fpc |
| سیستم کلکتور- مخزن یکپارچه | غیر فعال | cpc |
| گردش مستقیم | فعال | fpc, cpc, etc |
| سیستم غیر مستقیم گرمایش آب | فعال | fpc, cpc, etc |
| سیستمهای هوایی (با سیال عامل هوا) | فعال | fpc |
| گرمایش و سرمایش مکانها |   |   |
| گرمابش فضا و آب گرم مصرفی | فعال | fpc, cpc, etc |
| سیستمهای هوایی | فعال | fpc |
| سیستمهای آبی | فعال | fpc, cpc, etc |
| سیستمهای پمپ حرارتی | فعال | fpc, cpc, etc |
| سیستمهای جذبی | فعال | fpc, cpc, etc |
| سرمایش جذب سطحی  | فعال | fpc, cpc, etc |
| سیستمهای مکانیکی | فعال | pdr |
| یخچالهای خورشیدی |   |   |
| سیستمهای جذب سطحی | فعال | fpc, cpc, etc |
| سیستمهای جذبی | فعال | fpc, cpc, etc |
| گرمایش پروسه های صنعتی |   |   |
| سیستمهای آبی و هوایی صنعتی | فعال | fpc, cpc, etc |
| سیستمهای مولد بخار | فعال | ptc, lfr |
| آب شیرین کنهای خورشیدی |   |   |
| تقطیر کننده های خورشیدی | غیر فعال | - |
| چند مرحله ای پاششی (msf) | فعال | fpc, cpc, etc |
| (meb) | فعال | fpc, cpc, etc |
| فشار بخار (vc) | فعال | fpc, cpc, etc |
| سیستمهای خورشیدی تولید توان |   |   |
| سیستمهای سهموی خطی | فعال | ptc |
| دریافت کننده مرکزی | فعال | hfc |
| سیستم دیش شلجمی | فعال | pdr |
| کوره های خورشیدی | فعال | hfc, pdr |
| سیستمهای دودکش خورشیدی | فعال | cpc, ptc, lfr |
|   |   |   |