چگونه می‌توانم یک سنسور دو سیمه آنالوگ جریانی را به ماژول آنالوگ لوگو وصل کنم؟
این کار با انجام مراحل زیر اجرا می شود:
وصل کردن ترمینال منفی سنسور به ترمینال i1 در ماژول آنالوگ لوگو
اتصال ترمینال مثبت سنسور به 24 ولت تغذیه لوگو برای تغذیه سنسور
اتصال ترمینال منفی ماژول (m) به ولتاژ صفر منبع تغذیه
برای اطلاع از نحوه برنامه‌نویسی آنالوگ در لوگو و آشنایی با ماژول‌های آنالوگ، مقاله زیر را مطالعه کنید:
برای اتصال سنسور دو سیمه باید بین ترمینال های (ic1 و m1+) یا (m2+ و ic2) یک اتصال کوتاه برقرار کرده و سپس به یکی از سرهای pt100  و سر دیگر pt100 را هم به m1 یا m2 وصل کرد.
برای اتصال pt100 سه سیمه به این ماژول، هر یک از ترمینال های (ic1 و m1+) یا (ic2 و m2+) را به دو سیم هم رنگ pt100 و سر دیگر را به m1- یا m2- متصل کنید.
برای اطلاع از نحوه برنامه‌نویسی آنالوگ در لوگو و آشنایی با ماژول‌های آنالوگ، مقاله زیر را مطالعه کنید: