آشنایی با انواع شیرهای برقی
شیرهای برقی را براساس ظرفیت، چند سو بودن جریان یا نوع پاسخ دهی می‌توان تقسیم بندی کرد.
1.دسته بندی براساس ظرفیت
برای دسته بندی براساس ظرفیت می‌توان حداقل و حداکثر فشار کاری را مدنظر قرار داد. حداکثر فشار کاری همان میزان تحمل شیر در برابر فشار سیال است که با mwp نشان داده می‌شود.
2.دسته بندی بر اساس نحوۀ پاسخگویی
در این روش شیرهای برقی را به دو دسته کلی تقسیم می‌کنند.
1.شیر های برقی حرکت مستقیم : در شیرهای دارای حرکت مستقیم طراحی شیر به صورت صفر یا صد بوده و تنها می‌تواند باز یا بسته شود و حالت نیمه باز و نیمه بسته وجود ندارد.
2.سلونوئید ولو سروو : این شیرها خود به دو دسته شیرهای الکتریکی و شیرهای برقی nc تقسیم می‌شوند. در این نوع شیرها مسیر جریان با توجه به شدت جریان کنترل شده و وابسته به فرمان سیستم است.
الف- شیرهای برقی nc : شیرهای nc ، کنترل جریان سیال را به دو صورت و براساس پاسخی که از سیستم دریافت می‌کند، انجام می‌دهد. حالتی که با قطع جریان برق، جریان سیال نیز به طورکامل قطع می‌شود. حالت دیگر با افزایش جریان سیال، جریان برق عبوری نیز شدت می‌گیرد.
ب- شیر های الکتریکی no : سیستم‌ شیرهای الکتریکی no برعکس عملکرد شیرهای برقی nc است. بطوری که شیرهای برقی no وقتی کاملا باز خواهند شد که جریان برق قطع باشد. و در حالتی که جریان برق افزایش یابد باعث بسته شدن تدریجی شیر می‌شود. جریان‌های مختلف می‌توانند این دو نوع شیر را کنترل نمایند.
شیرهای برقی شامل سه قسمت اصلی بدنه، محل ورود و خروج سیال و محل اتصال سیم‌ها می‌باشد. اما هریک از این قسمت‌ها دارای بخش و قطعات جدایی هستند که در ادامه به توضیح هریک می‌پردازیم.
1.بدنه شیربرقی: جنس بدنه این شیر معمولا از فولاد ضد زنگ است که در مقابل ساییدگی و رطوبت مقاومت بالایی دارد. بنابراین می‌تواند دارای طول عمر مفید و طولانی باشد.
2.محل ورود و خروج سیال: این قسمت خود از دو بخش سیم پیچ و قالب اصلی سیم پیچ تشکیل شده است.
الف- سیم پیچ: این سیم پیچ ها از سیم های مسی با روکش لاک ساخته می‌شود. این روکش لاکی نقش یک عایق را برای سیم ‌پیچ بازی می‌کند؛ و در نتیجه سیم را در مقابل رطوبت و خوردگی و سیال محافظت می‌کند.
ب- قاب اصلی سیم پیچ: این قاب قسمت اصلی سلونئید را تشکیل می‌دهد. به دلیل اینکه این قاب از جنس ورقه‌های فولادی ساخته شده است، در صورتی که جریان برق برقرار شود به یک آهنربا تبدیل می‌شود.
3.محل اتصال سیم‌ها: در جایی که سیم‌ها به هم متصل می‌شود، جریان می‌تواند وصل یا قطع شود. محل اتصال سیم‌ها به شکل میله سوزنی و فنر در مرکز سلونئید قرار دارد که وظیفه قطع یا وصل کردن جریان را دارد.