چگونگی عملکرد سایت گلاس
از جمله وظایف سایت گلاس در ساختار سیستم‌های سرمایشی بررسی داخل سیستم، گرفتگی های صافی ها و فیلتر ها، سطح مایع مبرد، حرکت سیال، رنگ و میزان شفافیت سیال و نیز رطوبت موجود در سیستم است.
علاوه بر تشخیص وجود رطوبت از طریق تغییر رنگ ماده ی وسط ساید گلاس، می‌توان از این دستگاه جهت مقایسه رنگ ماده مبرد در طول خط جریان بهره برد. برای اینکه تشخیص دهیم در داخل ماده مبرد رطوبت وجود دارد یا خیر باید بدانیم که وجود رنگ سبز ماده ی وسط سایت گلس تایید کننده عدم وجود رطوبت است و نشان دادن رنگ زرد تاییدی بر وجود رطوبت در سیال می‌باشد.
حاوی حسگر رطوبت که به هنگام وجود رطوبت در سیستم رنگ آن از سبز به زرد تغییر می یابد. در یک سیستم سالم و بدون رطوبت ماده مبرد به شکل یک ستون از مایع بدون کف و شفاف و بی رنگ دیده می‌شود.
رنگ سبز: سیستم در حالت نرمال کار می کند.
رنگ سبز فسفری: سیستم مشکل دارد.
رنگ زرد: فیلتر رطوبت گیر باید تعویض شود.
از آنجایی که هر تولید کننده و کارخانه ای طبق تجربیات خود نوع و مدل منحصربفردی از سایت گلس ‌ها را می‌سازد، می‌توان آن‌ها را دردسته بندی‌های متنوعی قرار داد. بطور کلی دو دسته مهم از این سایت گلاس‌ها وجود دارد که هر کدام کاربرد جداگانه ای دارد و در صنایع متفاوتی به کاربرده می‌شوند؛ این سایت گلس‌ها شامل موارد زیر است.
1.شیشه­های سایت گلاس­ (sight glass window) : کاربرد شیشه­ های سایت گلاس­ در روی تانک‌ها و مخازن است.
2.نمایشگر­های شیشه­ای (sight flow indicator): کاربرد نوع نمایشگر­های شیشه ­ای در درون خط جریان نصب می‌گردد.
از لحاظ قابلیت نصب بر روی خطوط جریان نیز می‌توان سایت گلاس‌ها را به دو دسته زیر تقسیم کرد.
1.دید از درون شاخص جریان (view through flow indicator): در شکل a سایت گلاس دو طرف دید نمایش داده شده است. مدل دید از درون شاخص بر اساس استاندارد­های ansi برای کلاس­های کاری مناسب بوده و برای pn های مختلف از سیستم  din مطلوب است. این سایت گلس‌ها دارای دو مدل دوطرف دید و یک طرف دید هستند
2.دید 360 درجه دور تا دور- 360( view flow indicator) : در شکل b سایت گلاس 360 درجه مشاهده می‌شود. استفاده از مدل 360 درجه یا تمام دید، برای خطوطی که دما و یا فشار بالایی دارند توصیه نمی‌گردد.