کلین روم چیست؟
اتاق تمیز اصولاً به محیطی گفته می‌شود که جهت تولید یاتحقیقات علمی و صنعتی در آن فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد و در این محیط مقدار آلاینده های زیست‌محیطی بسیار پایین‌تر از حد معمول فضای یک محیط بسته می‌باشد. آلاینده‌های معمول عبارتند از: گرد و غبار، میکروبهای معلق در فضا و بخار مایعات محیطی. به‌طور دقیق تر اتاق تمیز محیطی با آلایش کنترل شده ذرات معلق در فضاست که در هر متر مکعب آن تعداد معینی ذره موجود است. به‌طور مثال در ساختار تعریف شده در iso ۹ برای اتاق‌های تمیز تعداد کمتر از ۳۵ میلیون ذره در هر متر مکعب تشریح شده‌است.
جریان هوای هدایت شده به داخل اتاق‌های تمیز توسط دستگاه مخصوص تصفیه و فیلتر می‌شوند و همچنین هوای داخل محیط به‌طور دائم در چرخش و تصفیه مجدد قرار می‌گیرد و توسط دستگاه‌های تمیزکننده ذرات هوابرد با اثر بر ذرات بسیار ریز میکرونی (hepa) یا (ulpa) پردازش می‌شوند تا ذرات ایجاد شده در محیط اتاق تمیز در فیلترها تله شوند.
اتاق تمیز بر اساس تعداد و حجم ذرات معلق در هر واحد از هوا در کلاس‌های مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند. اعداد بزرگی مانند کلاس ۱۰۰ یا کلاس ۱۰۰۰ مربوط به سیستم آمریکایی رده‌بندی می‌باشند و اجازه حضور ذرات با سایز ۰٫۵ میکرومتر یا بزرگتر را در هر فوت مکعب نمی‌دهند. این نوع استاندارد آمریکایی اجازه درج بالاتر را می‌دهد پس می‌توان پیش‌بینی کرد که ممکن است کلاس ۲۰۰۰ نیز پدید آید. اعداد کوچک‌تر به سیستم بین‌المللی ایزو ۱-۱۴۶۶۴ مربوط می‌شوند که از سیستم لگاریتم اعشاری برای تعیین تعداد ذرات معلق در هوا استفاده می‌کنند که از پایه ۰٫۱ میکرومتر آغاز می‌شوند و برای نمونه اتاق تمیز کلاس ۵ در بیشترین تعداد مجازش دارای ۱۰۰٬۰۰۰ عدد ذره می‌باشد. هر دو این استانداردها یک رابطه معکوس دوطرفه بین تعداد و اندازه ذرات معلق در هوا ایجاد کرده‌اند. به همین دلیل هرگز چیزی به عنوان تعداد صفر ذره معلق در هوا نخواهیم داشت. در جداول مربوط به این استانداردها، خانه‌های خالی کاربردی نیستند و عدم وجود عدد در آن‌ها نمایانگر عدد صفر نیست
به منظورانتقال هوا می توان در کانال کشی هوای اتاق تمیز(ductworks in clean room) از انواع متنوع کانال های گرد و یا چهارگوش استفاده نمود . علاوه بر آن نیز می توان برای مسیر های برگشت و اگزاست ها در کانال کشی هوای اتاق تمیز از این نوع از کانال ها بهره برد . به طور معمول جنس این نوع ازکانال هایی که درسیستم کانال کشی هوای اتاق تمیز استفاده می شود از جنس ورق های گالوانیزه میباشدو لی در بسیاری از موارد هم می توان برای این منظور از کانال هایی استفاده نمود که از جنس ورق استیل می باشند . البته استفاده از کانال هایی که جنس آن ها از ورق استیل می باشد در سیستم کانال کشی هوای اتاق تمیز می تواند افزایش بزرگی در هزینه های مربوط به داکت کشی ایجاد نماید. در بسیاری از اتاقهای تمیز نیاز است تا جریان هوا از بالا به پایین دمیده گردد و ذرات معلقی که به دلیل توزین و نمونه برداری های انجام شده تولید میگردند را به طرف فیلتر ها هدایت کند و موجب جذب آن ها شود . در نتیجه به این ترتیب طی طراحی و اجرای یک سیستم کانال کشی هوای اتاق تمیز که به صورت حرفه ای انجام شده است کالا و کاربر هردو از هر نوع آلودگی در این گونه فضا ها حفاظت می گردند.
هواساز اتاق تمیز ( کلین روم ) در دو نوع هایژنیک و معمولی ساخته می شوند. 
از نظر شکل جریان هوا نیز در دو شکل: فول فرش هوای برگشت و در ظرفیت های مختلف قابل ساخت می باشد. 
هواسازها وظیفه فیلتراسیون، گردش هوا، فشار مثبت، تامین گرمایش سرمایش و رطوبت را بعهده دارند .
کاربرد هواساز هایژنیک: تهیه مقدار کافی اکسیژن ، حذف ذرات و آلودگی های موجود در هوا و همچنین تامین اختلاف فشار، دما و رطوبت بر اساس شرایط مورد تایید محصول مورد نظر می باشد .
هواسازهای هایژنیک در دو نوع سیستم فول فرش full fresh (صد در صد هوای تازه) و سیستم با هوای برگشت طراحی می گردند . هواساز های هایژنیک فول فرش جهت مصرف بهینه انرژی داری سیستم های (heat recovery) یا به اصلاح بازیابی حرارتی می باشند .