تست فلوسوئیچ پکیج دیواری به چه صورت انجام می شود؟
برای این که از خرابی یا سالم بودن فلوسوئیچ پکیج دیواری اطمینان حاصل کنیم نیاز است تا زمان که آب گرم باز است ولتاژ میان سیم آبی و سفید را اندازه گیری نماییم. میزان استاندارد این ولتاژ باید 5 ولت باشد و در صورتی که ولتاژ از این مقدار کمتر یا بیشتر بود نشان دهنده خراب بودن شناور تفلونیی و به طور کلی خراب بودن فلوسوئیچ می باشد. فلوسوئیچ ها در دو نوع دو سیم و سه سیم وجود دارند و برای تست کردن فلوسوئیچ دو سیم در ابتدا باید پکیج را بر روی حالت تابستانه تنظیم نموده و شیر آب گرم را باز کرد. در صورت سالم بودن فلوسوئیچ در این حالت باید پکیج روشن شود و در صورتی که این اتفاق نیفتد نشان دهنده معیوب بودن این قطعه می باشد و نیاز به تعمیر یا تعویض توسط تعمیرکار دارد. به طور کلی اگر فلوسوئیچ سالم باشد باید با وصل کردن دو سیم متصل به آن به یکدیگر پکیج روشن گردد.
یکی دیگر از قطعات مهمی که در پکیج به کار می رود فلورگلاتور است که این قطعه موظف است که فرمان باز شدن را به سنسور قرمز صادر نماید. محل نصب فلورگلاتور در پکیج در مسیر ورودی آب می باشد و زمانی که آب باز می شود درون یک فنر به بالا حرکت کرده و سنسور قرمز فرمان را به برد الکترونیکی پکیج صادر می نماید. در صورتی که بخواهید عملکرد این قطعه را مورد بررسی قرار دهید نیازی به باز کردن فلورگلاتور نمی باشد و در صورتی که این قطعه گیر کند برای بررسی آن نیاز است تا سنسور قرمز را درآورید. با در آوردن این سنسور ممکن است پکیج خاموش گردد و در صورتی که با نصب بر روی فلورگلاتور دوباره روشن شود، به معنای گیر کردن این قطعه می باشد. در این صورت نیاز است تا به تعمیرکار متخصص پکیج مراجعه نمایید تا به تعمیر و یا تعویض این قطعه بپردازد.
دلایلی که باعث می شوند فلورگلاتورها دچار خرابی و مشکل شوند عبارتند از اسید شویی پکیج با پمپ اسید شویی که باعث از بین رفتن و خوردگی فنر فلورگلاتور می گردد. علاوه بر آن رسوب گرفتن نیز موجب خرابی این قطعه می گردد؛ به طور کلی نیاز است تا پس از چند سال استفاده از پکیج، فلورگلاتور آن توسط تعمیرکار تعویض گردد.