معرفی انواع سایت گلاس‌ها
از آنجایی که هر تولید کننده و کارخانه ای طبق تجربیات خود نوع و مدل منحصربفردی از سایت گلس ‌ها را می‌سازد، می‌توان آن‌ها را دردسته بندی‌های متنوعی قرار داد. بطور کلی دو دسته مهم از این سایت گلاس‌ها وجود دارد که هر کدام کاربرد جداگانه ای دارد و در صنایع متفاوتی به کاربرده می‌شوند؛ این سایت گلس‌ها شامل موارد زیر است.
1.شیشه­های سایت گلاس­ (sight glass window) : کاربرد شیشه­ های سایت گلاس­ در روی تانک‌ها و مخازن است.
2.نمایشگر­های شیشه­ای (sight flow indicator): کاربرد نوع نمایشگر­های شیشه ­ای در درون خط جریان نصب می‌گردد.
از لحاظ قابلیت نصب بر روی خطوط جریان نیز می‌توان سایت گلاس‌ها را به دو دسته زیر تقسیم کرد.
1.دید از درون شاخص جریان (view through flow indicator): در شکل a سایت گلاس دو طرف دید نمایش داده شده است. مدل دید از درون شاخص بر اساس استاندارد­های ansi برای کلاس­های کاری مناسب بوده و برای pn های مختلف از سیستم  din مطلوب است. این سایت گلس‌ها دارای دو مدل دوطرف دید و یک طرف دید هستند
2.دید 360 درجه دور تا دور- 360( view flow indicator) : در شکل b سایت گلاس 360 درجه مشاهده می‌شود. استفاده از مدل 360 درجه یا تمام دید، برای خطوطی که دما و یا فشار بالایی دارند توصیه نمی‌گردد.
قابلیت کاربرد درسیستم های تبرید تجاری، صنعتی  که با مبردهای زیر کار می کنند.
r134a, r404a, r407c,r410a,r507 r22,
محدوده دمای مجاز مبرد 110 تا 30-
بدنه از جنس برنج نورد گرم سری st-uni en 12165 - cw 617n
اتصال جوشی از جنس مس en12735-1-cu-dhp
رینگ با محافظ صفحه ای از جنس فولاد
سیل گسکت خارجی از جنس لاستیک کلوروپرن
کلاهک رینگ از جنس پلی استر الاستومر
قابلیت تشخیص سریع و ایمن شرایط مبرد از نظر منظم بودن جریان ، میزان رطوبت و برگشت روغن کمپرسور به کارتر