Как подразделяются по своему назначению опоры?
По назначению различают следующие типы опор:
промежуточные;
анкерные;
угловые;
специальные.
1. Стальалюминиевые провода марок АС, АСКС, АСКП, АСК.
2. Провода из алюминиевого сплава марок АЖС, АН, АЖ.
3. Биметаллический стальалюминиевый провод марки ПБСА.
4. Алюминиевые провода марок А и АКП.
5. Медные провода марки М.
6. Стальные провода марки ПС.
По назначению различают следующие типы опор:
промежуточные;
анкерные;
угловые;
специальные. При правильной эксплуатации масляного трансформатора, когда температура обмоток не превышает 95-1050С, изоляция может служить 15-20 лет. Повышение температуры на 80С выше допустимой сокращает срок службы трансформатора примерно в 2 раза. Параллельная работа допускается при условии, если:
группы соединений обмоток одинаковые, а соотношение мощностям не более 1:3;
коэффициенты трансформации равны или различаются не более чем на ± 0,5%;
напряжения короткого замыкания каждого трансформатора различаются не более чем на ± 10% среднего арифметического значения короткого замыкания включенных на параллельную работу трансформаторов;
перед включением трансформаторов должна быть произведена их фазировка. На каждый трансформатор должна быть заведена документация, содержащая:
паспорт трансформатора, составленный по установленной форме, или формуляр, высылаемый заводом-изготовителем в составе эксплуатационной документации;
копии протоколов заводских испытаний или технической характеристики, заводские инструкции;
протоколы испытаний (приемо-сдаточные, после капитальных и текущих ремонтов), в том числе протоколы испытаний комплектующих частей, вводов, устройств РПН, встроенных трансформаторов тока и др.);
протоколы сушки трансформатора
акты приемки после монтажа и ремонта;
протоколы испытаний масла;
акты о повреждениях трансформатора. Сушка трансформаторов всех мощностей производится в одном из следующих случаев:
на активной части или в баке трансформатора обнаружены следы воды
продолжительность пребывания активной части на воздухе более чем вдвое превышает время, указанное в инструкции по эксплуатации;
если характеристики изоляции трансформатора не соответствуют нормам. Защитный покров из горючих материалов снимается с кабелей при прокладке их в производственных помещениях, кабельных сооружениях, т.е. во всех случаях при выходе их из траншеи. Кабель должен храниться намотанным на прочных деревянных, металлических барабанах. Барабаны с кабелем хранятся в вертикальном положении (на ребрах щек); класть барабаны с кабелем на щеку плашмя не допускается, так как это приводит к деформации его цилиндрической формы, выпадению витков, нарушению порядка намотки, что может привести к зажатию и излому во время его размотки. Концы кабеля должны быть загерметизированы, чтобы возможность проникновения влаги в кабель была исключена. Маломерные отрезки кабеля обычно хранят в бухтах. Бухты для небольших концов кабеля, наматывают для многожильных кабелей по диаметру, равному 30-кратному диаметру и более; для одножильных – 50-кратному диаметру. Хранение маломерных отрезков в бухтах осуществляется на складах в горизонтальном положении, концы кабеля должны быть также загерметизированы. В одной траншее рекомендуется прокладывать не более 6 кабелей, при большем количестве рекомендуется прокладывать в отдельных траншеях с расстоянием между группами не менее 0,5м. Охранные зоны в размере площадки над кабелями устанавливаются:
для КЛ выше 1000В по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;
для КЛ до 1000В по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении линий в городах под тротуарами – 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м - проезжей части улицы; КЛ напряжением до 35кВ подлежат осмотру персоналом в следующие сроки:
трасс кабелей, проложенных в земле, - не реже 1 раза в 3 месяца;
трасс кабелей, проложенных в эстакадах, в туннелях, блоках, каналах, галереях и по стенам зданий, - не реже 1 раза в 6 месяцев;
кабельных колодцев – не реже 1 раза в 2 года;
подводных кабелей – по местным инструкциям в сроки, установленные ответственным за электрохозяйство предприятия. Силовые кабельные линии испытываются: 1. Напряжением до 1кВ:
проверка целостности и фазировки жил кабеля;
измерение сопротивления изоляции (норма не меньше 0,5Мом);
измерения распределения тока по одножильным кабелям (неравномерность в распределении токов на кабеле не должна быть более 10%);
измерение сопротивления заземления на концевых заделках.
2. Напряжением выше 1кВ и до 35кВ:
проверка целостности и фазировки жил кабеля;
измерение сопротивления изоляции (не нормируется);
испытание повышенным напряжением выпрямленного тока;
определение электрической рабочей емкости жил для линий 35кВ и выше;
измерение распределения тока по одножильным кабелям (неравномерность в распределении токов на кабелях не должна быть более 10%);
измерение сопротивления заземления для концевых заделок. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более:
для трехжильных кабелей 1-10кВ сечением до3х95 мм2 – 4 штуки;
для трехжильных кабелей 1-10кВ сечением до3х120-3х240 мм2 – 5 штук. Для определения повреждения кабельной линии следует:
измерить сопротивление изоляции каждой токоведущей жилы по отношению к земле, между парой токоведущих жил;
определить целостность токоведущих жил;
при необходимости прибором уточнить характер повреждения и проверить длину повреждения кабеля. Повреждения можно подразделить на виды:
повреждение изоляции, вызывающее замыкание одной фазы на землю, замыкание двух или трех фаз на землю либо двух или трех фаз между собой;
обрыв одной, двух и трех фаз (с заземлением или без заземления фаз);
заплывающий пробой изоляции;
сложные повреждения, представляющие комбинации из вышеупомянутых видов повреждений. 1. Стальалюминиевые провода марок АС, АСКС, АСКП, АСК.
2. Провода из алюминиевого сплава марок АЖС, АН, АЖ.
3. Биметаллический стальалюминиевый провод марки ПБСА.
4. Алюминиевые провода марок А и АКП.
5. Медные провода марки М.
6. Стальные провода марки ПС. Не допускаются к дальнейшей эксплуатации железобетонные опоры со следующими дефектами:
отклонение вершины опоры от вертикальной оси превышает 50см;
углубление промежуточной опоры менее проектной величины;
ширина поперечных трещин в зоне воздействия наибольшего изгибающего момента превышает 0,5мм;
площадь скола бетона превышает 25см2 с оголением продольной арматуры. Необходимо вести следующие формы документации:
паспорт ВЛ;
оперативную схему;
поопорную схему;
листок (журнал) осмотра;
ведомость (журнал) измерений загнивания деревянных элементов опор;
ведомость проверки и измерений сопротивления заземления опор;
ведомость измерений габаритов и стрел провеса проводов;
журнал дефектов ВЛ. К числу значительных объектов на которых желательно проводить энергетические обследования относятся:
Трансформаторные подстанции и распределительные пункты;
Теплообменники, печи, бойлеры и котлы;
Системы сжатого воздуха и паровые системы;
Системы кондиционирования, вентиляции и отопления;
Системы освещения и водоснабжения;
Здания и сооружения. Во время проведения энергетического обследования трансформаторных подстанций измеряются и анализируются следующие параметры:
суточные и недельные графики токов, напряжений, активной и реактивной мощности по отдельным трансформаторам и фидерам, температуры проводников и контактов;
коэффициент загрузки кабелей и трансформаторов, пиковая мощность, нестабильность напряжения, несимметрия фаз, cosϕ, гармонические искажения; В процессе выполнения работ по энергоаудиту сооружения и зданий специалисты компании «ЭЛЕКОМ» проводят замеры и анализ параметров и характеристик основных систем, а именно:
качество изоляции ограждающих конструкций;
остекление;
уплотнение оконных и дверных проемов;
систем кондиционирования и вентиляции;
водоснабжения (непроизводительные потери и утечка, соответствие качества воды технологическим требованиям);
систем освещения (соответствие уровня освещенности категории помещения и рабочему месту, состояние осветительных приборов).
По итогам проведения комплексного обследования выдается заключение для выполнения процедур по энергосбережению. Возможные рекомендации по энергосбережению:
дополнительная изоляция перекрытий и стен;
вакуумное и тройное остекление;
установка интегрированных систем управления оборудованием зданий;
замена ламп накаливания на экономичные и современные типы ламп;
установка системы регулирования освещением, таймеры, детекторы присутствия;
секционирование осветительных сетей;
применение экономичной водонапорной арматуры, модернизация электроприводов насосов. Проектную документацию разрабатывает группа проектировщиков с профильным образованием (Московский Энергетический Институт, МГСИ, Московский институт стали и сплавов), а также с опытом работы на объектах. Официальный рабочий проект электроснабжения может выдавать организация, состоящая в СРО Проектировщиков. Наличие действующей выписки СРО гарантирует, что проектная документация разрабатывалась профессионалами и соответствует нормативно-технической документации, ГОСТ, СНиП, ПУЭ. Инженеры-проектировщики нашей организации постоянно проходят обучение в сертифицированных центрах, что подтверждено свидетельствами повышения квалификации. Проектная документация, разработанная специалистами компании ЭЛЕКОМ, проходит согласование и экспертизу. Срок действия выписки СРО можно проверить на портале саморегулируемой организации в разделе Реестр членов. Разработка проекта электроснабжения начинается после получения будущим абонентом Технических условий на подключение к электросетям. При проектировании обязательно рассчитываются такие факторы, как нагрузка на сеть, защитные устройства линии при коротком замыкании, утечки тока или потери напряжения, электрическая схема оптимального расположения электротехнического оборудования, с указанием его характеристик и контур заземления установок. Если подробно, то проект может содержать в себе следующие документы или разделы:
Техническое задание (ТЗ) от заказчика;
Рабочие документы на возведение распределительных трансформаторных подстанций разной мощности и типа (как правило киосковые, столбовые или мачтовые);
Разрешительная документация на реконструкцию или модернизацию работающей системы электроснабжения;
Расчеты по установке новой или реконструкции действующей системы наружного освещения;
Раздел по прокладке кабеля указанной мощности, в том числе, раздел выноса сети за пределы участка заказчика;
Раздел электрического снабжения строительной площадки, если она есть;
Перечень источников альтернативного временного (резервного) электроснабжения и схема их подключения;
Технические условия от электрической компании и контролирующих органов.
Опросные листы на электрооборудование, спецификации на строительные материалы и изделия для строительной компании.
Подключение электричества может осуществляться воздушной или кабельной линией. При прокладке КЛ в проекте электроснабжения присутствует информация о трассе кабеля, его сечении, способе прокладки, характеристик изоляции и другие данные. При воздушном подключении в проекте указывается сечение провода СИП, тип используемой линейной арматуры, характеристики и количество опор ЛЭП и так далее. Проект электроснабжения необходим для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям. Внешним электроснабжением называют участок электрической сети, начинающийся за границами земельного участка заявителя к объекту подключения. Началом участка линии может быть, как районная трансформаторная подстанция, так и магистральный участок линии электропередач. Проектирование внешнего электроснабжения распределительных электрических сетей осуществляется с учетом уровня напряжения сети. Основное назначение проекта внешнего электроснабжения – это подключение электричества к любому объекту, которое не возможно осуществить без грамотного проекта электроснабжения, выполненного с учетом Технических условий на подключение. Проект должен разрабатываться профессиональными инженерами-проектировщиками проектной организации. Проект проходит утверждение во многих инстанциях и, если при его проверке будут выявлены замечания, в согласовании будет отказано. Именно поэтому разработка проекта внешнего электроснабжения, как и прочей технической документации – работа для опытных специалистов. От того, насколько корректно были разработаны все разделы проекта, напрямую зависит безопасность и эффективность электроснабжения, что и объясняет повышенное внимание контролирующих инстанций к проекту. Разработка проектной организации начинается с выбора трассы для прокладки кабеля. Для выбора трассы кабельной линии, необходима разработать геоподоснову – топографическая съемка с указанием расположения всех инженерных коммуникаций, привязками, отметками высот и всеми находящимися на выбранной территории объектами. Согласование геоподосновы должно проводиться со всеми частными лицами, организациями, владеющими какими-либо объектами или коммуникациями на участке. На основании утвержденной и согласованной геоподосновы проектируется трасса прокладки кабельной линии. Следующим этапом выполняется разработка рабочих чертежей, схем электроснабжения, технологических решений подключения, спецификации с указанием необходимого оборудования, материалов, их количества и характеристик. При составлении проекта электроснабжения специалисты компании ЭЛЕКОМ руководствуются не только выданными Техническими условиями, но и актуальными данными действующей нормативно-технической документации: СНиП, ТСН и ЕНиР, ПУЭ и ПТЭ. Строгое соответствие проекта нормативам и правилам – гарантия его быстрого, беспроблемного согласования во всех инстанциях. Помимо проверки сопротивления изоляции, существуют следующие обязательные испытания:
Проверка на приоритет вводов;
Срабатывание переключения на резервный источник питания и обратное переключение на основной источник питания;
Определение последовательности чередования фаз и параметра напряжения срабатывания реле контроля фаз;
Проверка времени переключения между источниками питания;
Проверка временной задержки при отключении основного ввода.
Также проверяются все элементы выключателей, релейной аппаратуры и цепей коммутации. Для того чтобы выявить надежность выключателей, проводится проверка срабатывания. Испытания проводятся по графику планово-предупредительных работ предписанном организациями контролирующими электрические сети.
Испытания проводятся с целью выявления количества времени для срабатывания защиты, а именно, о степени его надежности.
После испытаний составляется технический отчет, который хранится у главного энергетика до следующих испытаний. Благодаря документам можно отслеживать состояние выключателей — ухудшились они, либо остались без изменений. Для кабелей напряжением 0,4 кВ испытывают проложенные и переложенные кабели перед включением и после ремонтных работ. Испытания кабелей на напряжение до 1 кВ для балансодержателей не регламентированы. Поэтому испытания проводятся в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП один раз в 1-2 года.
Для кабелей напряжением 6-10кВ:
для основных и резервных кабельных линий, питающих особо ответственных потребителей — один раз в год;
основные кабельные линии — один раз в три года;
резервные кабельные линии — один раз в пять лет;
Линии до 60 м длиной, являющиеся выводами из трансформаторных подстанций на воздушные линии, возможно не испытывать. Правила эксплуатации установок и сроки проведения испытаний проводятся в соответствии с ГОСТом:
мобильные установки — один раз в полгода;
опасные помещения и помещения с опасными установками — один раз в год;
прочие объекты — один раз в три года.
Обычно, проверяющие органы, проводят проверки раз в три года. Детские учреждения — ежегодно. Измерение петли фаза-ноль проводят в следующих случаях:
при вводе электроустановки после реконструкции или монтажа, т. е. петля фаза-ноль тестируется при приемосдаточных испытаниях;
по требованию контролирующих организаций;
по желанию в любое время.
Испытания проводятся для определения параметров:
Величина сопротивления петли фаза-ноль — этот параметр подразумевает под собой измерение сопротивления обмоток питающего трансформатора, фазного проводника L, нулевого защитного проводника, с которым соединен фазный, а также переходных сопротивлений силовых контактов коммутационных аппаратов;
Величина тока короткого замыкания. Наша компания сотрудничает с несколькими транспортными компаниями. Мы подберем для вас оптимальный вариант по стоимости и срокам доставки в любой регион России. Стоимость заказа будет увеличена на стоимость доставки до места указанного в условиях договора. В состав отчета электроизмерительной лаборатории входит:
вводная часть;
протоколы измерений;
ведомость дефектов;
заключение.
Минимальный протокольный перечень необходим для испытаний периодического (эксплуатационного) типа, а максимальный для испытаний приемопередаточного типа. Ведомость дефектов состоит из всех обнаруженных неисправностей и нарушений. Заключение содержит вывод о пригодности электроустановки к дальнейшей эксплуатации. Ведомость дефектов Технического отчета позволяет составить список мероприятий по исправлению выявленных электролабораторией неполадок. Те неисправности, которые требуется устранить в срочном порядке, выделяют при помощи жирного шрифта. Главная цель электроизмерений – выявление дефектов, оказывающих влияние на электробезопасность и пожаробезопасность электроустановки. Кроме того, процесс способствует предупреждению штрафных санкций и предписаний со стороны контролирующих инстанций (таких, как МЧС). Деятельность электролаборатории предполагает применение усовершенствованного электронного оборудования. Практически для любой работы (в 80% случаев) отключения не нужны, учреждение продолжает функционировать в своем обычном режиме. Как правило, выключать электричество требуется в том случае, если проводятся замеры показателей вводных кабельных линий. Проведение лабораторных испытаний осуществляется четко по обозначенному с Заказчиком графику работ. Если нужно – даже по ночам и выходным дням. Проведение приемо-сдаточных испытаний возможно после того, как будут выполнены работы электромонтажного характера. Временные рамки, в которые проводятся меры профилактического характера, определяет ответственный за электрохозяйство объекта. Выполнение периодических (либо эксплуатационных) испытаний проводится лабораториями, исходя из требований, прописанных в ПУЭ, ПТЭЭП и отраслевых правилах. Право на проведение измерений есть у электролаборатории, прошедшей регистрацию в Ростехнадзоре. В первую очередь требуется подготовка перечня документации, сбор методик по испытаниям, комплектация штата работников с группами допуска по электробезопасности. Компания ООО «ЭЛЕКОМ» предлагает в таких случаях скидки для постоянных клиентов. Причина? Архив компании хранит такие отчеты в течение 10 лет. Работающие в электролаборатории лица тщательно изучают, что изменилось в электроустановке в течение межпроверочного периода. Перечень исследуемой аппаратуры и кабелей, как правило, серьезных изменений не претерпевает. Но отмечается уменьшение общего объема работ. Поэтому и так резко снижается цена. Поскольку техобслуживание всегда сопряжено с ответственностью обслуживающего учреждения за объект, вначале рекомендуется провести эксплуатационные испытания. Благодаря измерениям можно будет увидеть, в каком состоянии на текущий момент находится электросистема, что необходимо срочно исправить. Нормативы ПТЭЭП прописывают приблизительные рекомендуемые временные рамки обслуживания. Не всегда они такие же, как временные рамки, отраженные в технических параметрах самого устройства. Фактически, временные рамки обслуживания определяет ответственный за электрохозяйство. На них влияют состояние и нагруженность электроустановки. Как правило, в соглашении прописывается ежемесячное, ежеквартальное либо ежегодное обслуживание. Согласование графика обслуживания и реестра оборудования – отдельный процесс. Всем прекрасно известно, что главная причина возгораний – это электрические неполадки (короткие замыкания). Проясним некоторые моменты, при которых такое случается, отметим, каким образом можно избежать таких проблем. Проводящей испытания электроизмерительной лаборатории нередко видна следующая картина: у кабелей совершенно нет защиты посредством автоматических выключателей (то есть, они подключаются напрямую).
Есть и второй вариант – установка автоматической защиты произведена, но с превышением допустимых для этого кабеля номиналов выключателей автоматического типа. Такое происходит в том случае, если неправильно выполнен расчет проекта электроснабжения, либо автоматический выключатель заменен на больший номинал. Но срабатывающая защита – это и есть главная задача расчетов грамотной электроустановки. Если защитное устройство сработает, линия будет либо перегружена, либо что-то произойдет с подключаемым оборудованием. Крайне редко причиной отключения становится неисправный автоматический выключатель. Еще пожар может случиться, если плохо контактируют проводники либо проводник и защитные устройства. Исключить вероятное возгорание электропроводки можно посредством проведения профилактических и периодических испытаний электроустановки.
Осуществлять работы должны исключительно профессионалы, имеющие на руках действующие свидетельства Ростехнадзора и штатных работников. Не нужно давать согласие на Технический отчет без исполнения работ – подобные лаборатории можно относить к категории компаний-однодневок. Также требуется регулярное проведение технического обслуживания электроустановки – протягивание контактных соединений, устранение проявившихся нарушений. Такой грамотный подход сводит до минимума риск возгорания электропроводки – это обеспечение безаварийной и безопасной эксплуатации электроустановки. Компания ООО «ЭЛЕКОМ» окажет Вам помощь в проведении электроизмерений. Если нужно, поможет с выполнением электротехнического аудита, устранением неполадок и нарушений в электроустановке.