Pompe a eau Calpeda NG3 0,55 kW fonte de 0,25 à 3 m3/h triphasé 380V
Utilisation :
La pompe a eau autoamorçante CALPEDA NG triphasé est utilisée pour le pompage d'eau de puits peu profonds. Celle-ci permet aussi d'augmenter la pression de l'eau avec une hauteur de charge à l'entrée de la pompe ainsi que la pression du réseau de distribution. La pompe NG est aussi utilisée pour le jardinage et le lavage au jet d'eau. CALPEDA préconise pour cette pompe a eau une utilisation comprise entre 0°C et +40°C. La température ambiante du local où doit être installée cette pompe de surface ne doit pas dépasser 40°C.
Cette pompe a eau de marque CALPEDA est idéalement utilisée pour des applications domestiques destinées à l'approvisionnement en eau avec l'aspiration de puits ou augmenter la pression de l'eau et du réseau de distribution. Équipée d'une alimentation à induction en triphasé 380V, cette pompe a eau autoamorçante en fonte est idéale pour une installation avec des hauteurs d'aspiration normales pour puits peu profonds, de 9 mètres maximum
Tension d'alimentation
230/400v
Puissance en kW
0,55 kW
Débit en l/min
De 4 à 50 l/min
Débit en m3/h
De 0,25 à 3 m3/h
Hauteur manométrique en mètres
De 49 à 24 HMT
Raccord d'aspiration
1" - 26/34 F
Raccord de refoulement
1" - 26/34 F
Type de liquide
Eau claire
Poids
18,4kg
Intensité en ampère
1,7 A
Conception :
La pompe a eau autoamorçante NG est composée d'un corps de pompe en fonte GJL 200 EN 1561 et d'un couvercle de corps en fonte pouvant accepter une pression de service jusqu'à 10 bars. La turbine est en laiton. Le diffuseur et éjecteur sont en noryl. Le moteur à induction 2 pôles tourne à une vitesse de 2900 tr/min avec un indice de protection IP54, une classe F et un service continu. Le moteur à induction de classe IE3 permet d'avoir un haut rendement pour une faible consommation électrique. Sur ce moteur triphasé 380V la protection thermique n'est pas incorporée, il est donc fortement conseillé de la protéger électriquement en cas de démarrage intempestif avec un disjoncteur magnéto-thermique correctement calibré. L'arbre d'accouplement entre la turbine et le moteur à induction est en INOX 303. La garniture mécanique de série est composée de carbone, céramique et permet la bonne étanchéité entre le corps de pompe et le moteur à induction. Pour une durée de vie allongée de la pompe a eau, cette garniture peut être remplacée.
Nos clients ont aussi consulté :
Découvrir d'autres produits dans cette catégorie :
Pompe a eau Calpeda MXA404 0,75 kW inox jusqu'à...
Pompe a eau Calpeda NGX418 1,10 kW inox jusqu'à...
Pompe a eau Calpeda NG722 2,20 kW fonte de 0,5...
Pompe a eau Calpeda NGX622 1,50 kW inox jusqu'à...
Pompe a eau Calpeda NG718 2,20 kW fonte de 0,5...
Pompe a eau Calpeda NGX280 0,55 kW inox jusqu'à...
Pompe a eau Calpeda MXA204 0,55 kW inox jusqu'à...
Pompe a eau Calpeda NGL313 0,75 kW fonte...
Pompe a eau Calpeda NG4 0,75 kW fonte de 0,25 à...
Pompe a eau Calpeda MXA405 1,10 kW inox jusqu'à...
Pompe a eau Calpeda NGX518 1,10 kW inox jusqu'à...
Pompe a eau Calpeda MXA205 0,75 kW inox jusqu'à...
Pompe a eau Calpeda NGX3100 0,65 kW inox...
Pompe a eau Calpeda NG516 1,10 kW fonte de 0,5...
Pompe a eau Calpeda NGX522 1,10 kW inox jusqu'à...
Vos produits vus récemment :
PRODUITcertifié
SERVICE CLIENT& SAV
LIVRAISONofferte *
CONTACTEZun conseiller
PRODUITcertifié
SERVICE CLIENT& SAV
LIVRAISONofferte *
CONTACTEZun conseiller