Par téléphone
Du Lundi au vendredi
de 9h à 18h
RDV avec nos ingénieurs Bureau ouvert de 9h à 18h.Prendre un RDV
Une autre question ?Formulaire de contact
MyShop-Solaire ne fournit aucune garantie concernant l'utilisation de ce document et décline toute responsabilité en cas de défaillances ou dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou branchement de votre part. Nous vous rappelons que les garanties matérielles dépendent des constructeurs et qu'une utilisation non conforme de ces dernières entraîneraient leur annulation.
Contenu du kit
Guide de montage
Avant de se lancer
Etape 1 - Mesure et installation du coffret de protection AC
Etape 2 - Installation du boîtier de jonction AC
Etape 3 - Positionnement du câble Engage
Etape 4 - Fixation des micro-onduleurs
Etape 5 - Préparation du câble Engage
Etape 6 - Raccordement de l'extrémité non utilisé du câble Engage
Etape 7 - Connexion du câble à la boîte de jonction
Etape 8 - Raccordement des panneaux
Etape 9 - Raccordement de la passerelle de communication
Etape 10 - Vérification et mise en service
Principe de fonctionnement
Consigne d'utilisation
Mise en service
Annexes
Annexe - Schéma de montage - coffret de protection avec compteur
Annexe - Schéma de montage - Passerelle Envoy-S
Annexe - Calepinage
Annexe - faîtes évoluer votre installation
|Image||Produit|


Panneau solaire 300W
|Micro-onduleurs M250


Enphase Energy


|Coffret de protection AC|
|Passerelle de communication


Envoy-S Standard
Enphase Energy
Attention :
L'évolution de votre installation se prépare dès maintenant. Pensez à choisir une passerelle de communication adaptée (voir ANNEXE : « Faites évoluer votre installation »).
A lire préalablement à l'installation ou l'utilisation
Afin de réduire le risque de choc électrique et de garantir la sécurité des installations et du fonctionnement du système, les indications de sécurité suivantes apparaîtront tout au long de ce document.
Remarque
Respecter rigoureusement les instructions pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement du dispositif et/ou des dommages aux biens se trouvant à proximité.
Pour votre sécurité
Installation électrique
Avant d'installer le câble ou les accessoires Enphase Energy, lire toutes les instructions et les avertissements de prudence des manuels de l'utilisateur concernant l'équipement Enphase Energy et tous les autres équipements photovoltaïques.
Attention
Veiller à couvrir vos panneaux solaires durant la phase d'installation afin qu'ils ne produisent pas de tension.
Schéma de l'installation
L'installation du câble et des accessoires Enphase comprend plusieurs étapes clés :
Attention
Tous les branchements doivent s'effectuer hors tension.
Mesurer la tension de ligne AC à l'arrivée du réseau électrique. Les plages acceptables sont présentées dans le tableau suivant.
|Monophasé 230 V AC||Alimentation triphasée 400 V AC|
|L1 à neutre||207 à 253 V AC||L1 vers L2 vers L3||360 à 440 V AC|
|L1, L2, L3 vers neutre||207 à 253 V AC|
Le branchement peut différer légèrement pour un coffret de protection différent. Dans ce cas, se référer au schéma de câblage fourni avec votre coffret.
Attention
Risque de choc électrique. Noter que l'installation de cet équipement présente un risque d'électrocution. Ne pas installer la boîte de connexion AC sans avoir auparavant coupé l'alimentation AC du système Enphase Energy.
Risque de déclenchement. Des câbles non maintenus peuvent provoquer des déclenchements intempestifs. Fixer le câble Engage afin de minimiser ce risque.
Remarque
La plupart des panneaux solaires ont un système de raidissage (par exemple panneaux solaires cadrés). Dans ce cas, placer le câble de sorte que les connecteurs n'entrent pas en conflit avec ce système.
Points forts
|RAPIDITÉ||FLEXIBILITÉ||SÉCURITÉ|


Attention
Les micros onduleurs doivent être connectés avec les panneaux photovoltaïques au cours de la journée d'installation et par temps clair. Dans le cas contraire l'étanchéité de l'installation n'est pas garantie.
Monter les micro-onduleurs en suivant les instructions de la vidéo de montage ci-dessous. S'assurer que le micro-onduleur n'interfère pas avec les cadres des panneaux photovoltaïques ou l'arceau de raidissage et que le connecteur AC du micro-onduleur peut facilement atteindre le connecteur AC du câble.
Retrouver les vidéos de montage spéciale Enphase Energy
Respecter les conditions suivantes :
Remarque
Il y a deux trous de dégagement dans le connecteur. Ces trous ne doivent être utilisés que pour la déconnexion. Veiller à ce que ces trous soient dégagés et accessibles. La déconnexion peut s'effectuer à l'aide de deux tournevis plats.
a. Attacher le câble Engage au support en utilisant des attache-câbles, vous pouvez utiliser des colliers serre-câbles.
b. Fixer tout excédent en réalisant des boucles de manière à ce que le câble ne touche pas le toit.
Attention
Risque de déclenchement. Des câbles non maintenus peuvent provoquer des déclenchements intempestifs. Fixer le câble Engage afin de minimiser ce risque.
c. Placer des colliers serre-câbles ou des clips de part et d'autre du connecteur. Utilisez un ou deux clips supplémentaires, colliers serre-câbles, ou tout autre support pour sécuriser le câble entre les connecteurs.
d. Enlever les capuchons de transport du câble Engage.
e. Connecter le micro-onduleur ; vous devez entendre deux déclics lorsque les pattes s'enclenchent. S'assurer que les deux mécanismes de verrouillage se sont enclenchés.
f. Répéter les étapes A à E pour tous les micro-onduleurs de la branche AC.
g. Recouvrir tous les connecteurs inutilisés d'un bouchons étanche (en option).
Remarque
Fixation de l'embout de terminaison
L'embout de terminaison est conçu pour un usage unique. Si vous ouvrez l'embout après l'installation, le mécanisme de verrouillage est détruit et vous ne pourrez plus l'utiliser. Si le mécanisme de verrouillage est défectueux, l'embout ne peut plus être utilisé. Le mécanisme de verrouillage ne doit pas être forcé ou manipulé.
Respecter les conditions suivantes :
Pour fixer l'embout de terminaison :
a. Vérifier l'état complet de l'embout de terminaison. Il est composé des pièces indiquées.
b. Afin de garantir la sécurité du séparateur de conducteurs et de s'assurer qu'il reste fixé, vérifier que toutes les pièces sont présentes et que tous les joints sont correctement positionnés sur le séparateur.
Le séparateur de conducteurs doit être complet, comme indiqué.
Attention
Risque de choc électrique. L'embout de terminaison ne doit pas être installé lorsque le câble est sous tension.
c. À l'extrémité du câble, dénuder au moins 60 mm de la gaine du câble. Si les câbles exposés sont abîmés, le fonctionnement du système ne peut plus être garanti.
d. Faire glisser le câble Engage dans l'écrou hexagonal.
e. Insérer l'extrémité du câble Engage dans le séparateur de conducteurs (Jusqu'en butée).
f. Plier les conducteurs individuellement dans les fentes (espaces) du séparateur de conducteurs.
g. Utiliser une pince coupante, couper les conducteurs à la longueur correcte de manière à ce qu'ils rentrent proprement dans les fentes (espaces) du séparateur de conducteurs.
h. Appuyer sur l'embout du séparateur de conducteurs et pliez les câbles dans les fentes de ce dernier.
Si les conducteurs résistent lorsque vous appuyez sur l'embout, il est peut-être nécessaire de les recouper en utilisant une pince coupante.h. Appuyer sur l'embout du séparateur de conducteurs et pliez les câbles dans les fentes de ce dernier.
i. Visser l'écrou hexagonal sur le joint.
Ne jamais dévisser l'écrou hexagonal parce qu'il pourrait tourner et endommager le câble
j. Insérer un tournevis Philips n° 2 dans la fente du joint pour le maintenir en place.
k. Utiliser une clé 24 mm et serrer l'écrou jusqu'à ce que le mécanisme de verrouillage soit complètement vissé à la base.
l. Utiliser un collier serre-câble ou un attache-câble pour fixer le câble au système de fixation, de sorte que le câble et l'embout de terminaison ne touchent pas le toit.
Réaliser toutes les étapes suivantes conformément à la réglementation locale en vigueur.
a. Se connecter le câble Engage dans la boîte de jonction AC en utilisant un presse-étoupe ou une fixation anti-traction appropriée. Une fixation anti-traction avec une ouverture de 1,3 cm de diamètre est nécessaire
b. Se connecter le câble Engage dans les boîtes de jonction AC supplémentaires nécessaires à l'interconnexion des sous-branches. Veiller à bien respecter les limites du nombre maximal de micro-onduleurs par branche.
c. Se référer aux schémas de câblage disponibles dans l'Annexe de ce manuel pour plus d'informations
Remarque
Le conducteur vert/jaune est un élément de mise à la terre. N'oubliez surtout pas de raccorder chaque panneau et chaque micro-onduleur à la terre de la manière suivante :
Raccorder tout simplement chaque panneau solaire à son micro-onduleur en utilisant leurs connecteurs.
Réaliser le calepinage de vos micros onduleurs avec le document annexe « calepinage ». Pour se faire, décoller le numéro de série de chaque onduleur et coller-le sur le plan à sa position associée (voir ci-dessous). Vous pourrez par la suite scanner ce plan avec l'application Installer Toolkit.
Exemple de plan de calepinage :
Attention
S'assurer de disposer d'une connexion internet. Toujours réaliser les connexions hors tension.
Retrouver les vidéos spéciale configuration Envoy-S Enphase Energy :
Retrouver les vidéos de montage Envoy-S Enphase Energy :
a. Placer votre passerelle à l'intérieur ou dans un boitier IP54 proche de votre tableau de distribution.
Deux possibilités pour brancher l'Envoy :
Connecter la phase (active) sur A
Connecter le neutre sur N
b. Après environ 3 minutes le voyant devrait être orange fixe. Les micros onduleurs ne sont pas détectés.
a. Lancer l'application installé Toolkit et connecter les systèmes avec lesquels vous allez travailler. Appuyer sur (+) pour ajouter des systèmes.
b. Se connecter à l'Envoy-S avec votre smartphone. Dans paramètre, rejoindre le réseau Wi-Fi Envoy.
c. Sur l'application Toolkit, écran aperçu du système, sélectionner le numéro de série de votre passerelle.
d. Créer votre champ PV en scannant le plan de calepinage précédemment réalisé.
e. Appuyer sur « Se connecter ». Les micros onduleurs scannés s'affichent sur la passerelle.
f. Confirmer le nombre de micros onduleurs lorsque le système vous y invite. Le voyant de communication des micros onduleurs doit devenir vert fixe lorsque tous les micros onduleurs sont répertoriés.
a. En étant connecté à l'Envoy-S et sur l'application Toolkit, confirmer que tous les périphériques soient détectés et fonctionnels.
b. Sur l'écran aperçu, sélectionner « profil réseau ». Vérifier que le nouveau profil est défini pour tous les micros onduleurs. Cette opération peut prendre quelques minutes. Le voyant vert de production d'électricité doit alors être fixe ou clignotant (mise à jour).
a. S'assurer qu'aucun câble Ethernet n'est relié au port RJ45.
b. Sur l'application Toolkit, appuyer sur réseau Wi-Fi et sélectionner votre réseau domestique.
a. Sur l'application Toolkit, appuyer sur terminer.
b. Appuyer sur afficher le rapport.
c. Appuyer sur pour envoyer par courriel, le cas échéant, le rapport confirmant l'installation réussie du système et constituant une preuve des paramètres de profil de réseau.
a. Déconnecter votre smartphone du réseau de l'Envoy-S.
b. Sur Toolkit, appuyer sur Sync.
c. Par l'intermédiaire d'un ordinateur, se connecter à votre compte Enlighten et sélectionner le nom de votre système dans le tableau de bord.
d. Ouvrir l'éditeur de champ PV depuis le formulaire d'activation.
e. Vérifier que le champ PV correspond bien au calepinage scanné. Vous pouvez ajuster votre installation dans l'éditeur de champ PV.
Avant de procéder au raccordement final au réseau de distribution, s'assurer que tous les câblages AC et DC sont corrects.
a. S'assurer qu'aucun des câbles AC et DC n'est pincé ou endommagé.
b. S'assurer que les boîtes de jonction AC sont correctement fermées.
c. S'assurer que tous les connecteurs non utilisés sont protégés.
d. S'assurer que tous les connecteurs sont correctement fixés.
e. Installez les micro-onduleurs et le système de mise en marche comme indiqué dans le manuel d'utilisation et d'installation des micro-onduleurs Enphase Energy.
f. S'assurer que la mise à la terre à bien été effectuée.
Attention
Pour cette étape finale, en fonction de vos aptitudes et vos qualifications, nous vous conseillons de faire appel à un électricien qualifié.
Etape finale : Vous pouvez désormais enclencher votre coffret.
Si des doutes ou interrogations subsistent malgré la lecture de cette notice, nous vous recommandons vivement de faire appel à un électricien qualifié
Afin d'obtenir un rendement maximal et garantir sa longévité, merci de bien tenir compte des consignes d'utilisation suivantes avant de procéder à la mise en service de votre kit solaire :
Tous nos kits sont évolutifs. Vous avez la possibilité d'ajouter des modules photovoltaïques avec leurs micros onduleurs. Si vous projetez de mettre en œuvre une solution de stockage, veillez à choisir la passerelle de communication Envoy-S Metered dès le départ.
Les batteries Enphase délivrent directement du courant 220V alternatif. Etant bridées à 270 W, il n'y a pas de risque de déséquilibre entre phase si les batteries sont connectées à la même phase. (Dans la limite de 13 unités).
Très simple à installer
Rapide et simple à installer grâce à son système Plug & Play qui s'interconnecte automatiquement au réseau AC de votre habitat, la Batterie AC de Enphase peut être installée sans problème par une seule personne ! Installez-le facilement, grâce à son support de fixation inclus !
|Etape 1||Etape 2||Etape 3|
|Installer la platine de fixation


sur les montants de cloison
|Raccorder au réseau AC


dédié à la batterie
|Accrocher et fixer la batterie AC


à la platine de fixation
Plus sûre
Grâce à des tensions DC basses dans le système, des éléments testés pour la sécurité et certifiés par TÜV Rheinland ainsi que des éléments prismatiques hautement stables au fil du temps, la Batterie AC Enphase est la solution idéale pour stocker votre énergie de façon sûre !
Une technologie fiable
Merci pour votre confiance
L'équipe MyShop-Solaire.com se tient à votre entière disposition pour vous proposer le meilleur conseil, les meilleurs produits (panneaux solaires fabriqués entièrement en Allemagne) ainsi qu'une expertise professionnelle dans le photovoltaïque, par email : email@example.com