uniSTOR VIH Q 75 B
Préparateur sanitaire mural
- Préparateur sanitaire harmonieux
- Technologie à serpentin
- Un bon appoint en eau chaude pour les chaudières murales traditionnelles
Vue d'ensemble
uniSTOR VIH Q 75 B est un préparateur sanitaire mural à serpentin.
Assurez votre confort en eau chaude
Avec une capacité de 68 litres, le préparateur sanitaire uniSTOR VIH Q 75 B représente une importante réserve d'eau chaude pour assurer votre confort sanitaire même en cas de puisages multiples.
Solution harmonieuse
Avec son design identique à celui des chaudières murales Vaillant, son intégration est harmonieuse avec son cache-tubulures en se plaçant aux côtés de la chaudière à droite ou à gauche.
Il s'associe facilement à une chaudière murale gaz condensation chauffage seul ecoTEC plus systèmes.
Profitez de la qualité Vaillant
uniSTOR VIH Q 75 B de Vaillant possède une cuve en acier émaillé et est équipé d'une anode de protection magnésium qui le protège de la corrosion.
Son échangeur à serpentin est particulièrement adapté aux zones les plus calcaires.
Il possède une isolation renforcée qui limite les pertes thermiques réduisant ainsi la consommation de gaz pour maintenir le ballon en température.
La qualité de finition Vaillant assure la longue durée de vie de votre préparateur sanitaire uniSTOR VIH Q 75 B.
Caractéristiques
Caractéristiques
|Modèle||Unités||VIH Q 75 B|
|Technologie de chauffe||Mural, serpentin|
|Classe d'efficacité énergétique ErP||-||B|
|Capacité du ballon||litres||68|
|Capacité de l'échangeur||litres||3,5|
|Débit en eau chaude ΔT = 30 K, température ballon = 60°C||l/min||14,2|
|Temps réchauffage ballon de 10 à 60 °C||min||12|
|Température maximale||°C||85|
|Puissance max. chaudière||kW||37|
|Consommation d'énergie en veille||kWh / 24 h||0,9|
|Constante de refroidissement (Cr)||Wh / jour.L.K||0,29|
|Pertes statiques (QPr)||kWh/24h||40,4|
|Anode||-||Magnésium|
|Matière cuve||-||Acier émaillé|
|Pression maximale de service||bar||10|
|Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)||mm||720 / 440 / 440|
|Poids à vide||Kg||55|
Produits complémentaires
Produits complémentaires
ecoTEC plus systèmes
- Chauffage seul et compatible avec les ballons d'eau chaude sanitaire uniSTOR (68 litres mural ou de 120 à 200 litres avec les ballons au sol) pour de l'eau en grande quantité.
- Combustion optimisée en continu en fonction de la qualité du gaz
- Fabriquée en Allemagne dans notre usine historique
- Disponible en 3 versions pour une réponse parfaite en fonction de vos besoins
Téléchargements
Téléchargements
Demande de devis
Obtenez un devis gratuit pour ce produit
Votre demande est immédiatement envoyée à un professionnel proche de chez vous et adapté à votre projet pour une prise en charge rapide et un accompagnement sur mesure. Vous recevrez un devis gratuit et sans engagement sous 48h avec votre tarif personnalisé.
Produits similaires
Produits similaires
uniSTOR VIH R 120 - 200
- Solution pour un haut confort sanitaire
- Volume d'eau chaude important
- Isolation renforcée ou haute performance pour plus d'économies