Après une procédure de génération d'aérosols (AGP), le purificateur d'air de Rensair a atteint une purification des particules de Log2 (réduction de 99%) en moins de 2 minutes dans un cabinet dentaire sans ventilation.
Le dégagement d'air très efficace après des procédures générant des aérosols permet de réduire les temps morts entre les rendez-vous.
Un taux de réduction des particules virales de 99,98% a été enregistré en 15 minutes et de 99,99% en 30 minutes.
L'élimination rapide et efficace des virus en suspension dans l'air dans un espace intérieur mal ventilé démontre la capacité de Rensair à réduire la transmission des maladies par voie aérienne.
L'unité Rensair a réduit toutes les tailles de particules dans la plage de 16 à 593 nanomètres (0,016 à 0,593 microns) avec une efficacité de plus de 99 % en 20 minutes.
Efficacité de la réduction des matières particulaires pour toutes les tailles de particules.
Après avoir contaminé une chambre avec plus de 250 éléments pathogènes par mètre cube d'air, les résultats du test montrent qu'il reste moins de 1 élément pathogène/m³ dans l'air après le fonctionnement du purificateur d'air.
L'élimination des agents pathogènes aéroportés à des niveaux négligeables démontre la capacité de Rensair à réduire la transmission des maladies par voie aérienne.
99,99% des particules de fumée ont été éliminées dans une pièce de 20m³ en 30 minutes.
L'efficacité du piégeage des catégories PM1/PM2,5 de polluants de l'air intérieur a été démontrée par l'élimination des particules ultrafines.
Les tests pour le chlorure de sodium, le NO2 et l'ozone ont donné un débit d'air pur compris entre 27m³ et 38m³ par heure.
Le filtre à nanocarbone piège les concentrations de gaz nocifs à l'intérieur des véhicules.
La concentration de virus MS2 viable qui a pu être récupérée à l'intérieur du filtre HEPA après l'utilisation du purificateur d'air était inférieure au seuil de détection de l'analyse (150 PFU/échantillon).
Présente un système de traitement UV-C efficace pour inactiver tout virus piégé sur le filtre HEPA, ce qui rend également le filtre sûr pour la manipulation pendant la maintenance et le remplacement.
Le média filtrant et l'unité complète ont tous deux satisfait à la norme HEPA, qui exige une efficacité minimale de 99,97 % pour l'élimination des particules de 0,3 μm de diamètre aérodynamique.
L'ensemble de l'unité Rensair est conforme à la norme HEPA, ce qui n'est pas évident. La plupart des purificateurs d'air utilisant des filtres HEPA n'éliminent que 80-90% en un seul passage d'air en raison de la conception/des fuites, mais ce test confirme la qualité de conception de Rensair.
Après 30 minutes d'exposition aux UV, tous les virus et spores de moisissure testés ont été désactivés. La désactivation des moisissures n'élimine pas nécessairement les protéines allergènes présentes à l'extérieur des spores non viables. Des tests supplémentaires n'ont pas permis de détecter de protéines de Stachybotrys (moisissure noire) sur la surface du filtre.
Les spores de moisissures peuvent vivre et se développer à l'intérieur d'un filtre, et les capturer n'empêche pas nécessairement les gens d'avoir des réactions allergiques, en raison de certaines protéines à l'extérieur des spores. La combinaison des filtres HEPA et UVC de Rensair capture et inactive complètement les moisissures et les protéines, ce qui en fait la meilleure solution disponible.
L'unité Rensair a atteint une réduction de 90 % (log-1) des agents pathogènes en suspension dans l'air par mètre cube d'air en seulement 11,4 secondes et une réduction de 99,9 % (log-3) en 34,2 secondes.
Contrôle des infections et de procédures post-génération d'aérosols très efficaces pour les environnements de santé
Élimination de 99,3 % de la souche 229E du coronavirus humain de l'air dans une chambre de 0,54 m3 après 5 minutes de fonctionnement.
Élimination rapide et efficace de Covid, empêchant la propagation de l'infection dans des espaces clos tels qu'une voiture de tourisme.
Les deux rapports ont confirmé que le débit d'air sur différents réglages du ventilateur était conforme aux déclarations du fabricant.
Preuve de la puissance du flux d'air, essentiel aux performances de tout purificateur d'air et souvent argument dissimulé entre les marques concurrentes.
Les deux rapports ont confirmé que le débit d'air sur différents réglages du ventilateur était conforme aux déclarations du fabricant.
Preuve de la puissance du flux d'air, essentiel aux performances de tout purificateur d'air et souvent argument dissimulé entre les marques concurrentes.
Aspiration uniforme hémisphérique de l'air impur, à une vitesse constante depuis le haut et autour de la circonférence du purificateur d'air à 360 degrés
Cela montre que le placement du purificateur d'air dans une pièce n'est pas important (ce qui n'est pas le cas pour les purificateur d'airs qui n'ont qu'une entrée simple/double face ou qui sont de forme carrées).
Distribution uniforme de l'air pur à 360 degrés, à une vitesse constante dans un mouvement de « jet radial » parallèle au sol.
L'air pur sort de l'unité et se déplace le long du sol, des murs et vers le bas à partir du plafond, pénétrant dans toute la pièce. Ce mouvement d'air toroïdal assure une circulation complète dans la pièce.
L'étude démontre qu'il n'y a pas de recirculation directe de l'air déjà purifié dans l'unité.
Le purificateur d'air crée une circulation d'air toroïdale complète dans une pièce, provoquant une pression descendante sur les particules en suspension dans l'air qui se précipitent sur le sol. Ces facteurs sont la clé d'une purification efficace de l'air dans l'ensemble de la pièce plutôt qu'autour du purificateur d'air, ce qui prévient la transmission de maladies par voie aérienne.
Sur deux emplacements de mesure différents, l'unité a purifié l'air de façon presque égale dans une salle test de 93m³.
Cela confirme la capacité de l'appareil à purifier tout l'air d'une pièce, quel que soit son emplacement.
Le log2 des particules après un AGP était presque identique lorsque le purificateur d'air était placé à deux endroits différents dans un cabinet dentaire.
L'unité a une capacité de purification de l'air très efficace, quel que soit l'endroit où elle est placée dans une pièce.
Lorsque le purificateur d'air est utilisée en même temps que la ventilation mécanique d'une pièce, l'efficacité de la circulation de l'air augmente avec l'ACH, indépendamment de l'emplacement de l'installation.
Le purificateur d'air peut être utilisé efficacement, seul ou en complément d'une ventilation CVC existante. Le positionnement dans la pièce n'est pas un facteur.
Lorsque le purificateur d'air est utilisée en même temps que la ventilation mécanique d'une pièce, l'efficacité de la circulation de l'air augmente avec l'ACH, indépendamment de l'emplacement de l'installation.
Le purificateur d'air peut être utilisé efficacement, seul ou en complément d'une ventilation CVC existante. Le positionnement dans la pièce n'est pas un facteur.
OCS, une société internationale de facilities management, a testé les purificateurs d'air Rensair sur une période de 4 semaines alors qu'ils augmentaient la capacité de leurs bureaux de 5% à 100% dans leur bâtiment mal ventilé. Rensair a calculé une solution de purification d'air pour leurs bureaux, atteignant les directives de l'OMS en utilisant les purificateurs d'air Rensair Core. Les capteurs d'air de haute qualité qui mesuraient le CO2, les COV, la température, l'humidité et les particules PM1, PM2.5 et PM10 ont constaté une augmentation régulière du CO2 au fur et à mesure que les employés occupaient le bâtiment. Ce phénomène était compréhensible compte tenu de la mauvaise ventilation. Cependant, les données ont démontré que lorsque les unités Rensair ont été installées et mises en marche, les lectures de particules PM1 et PM2.5 ont chuté à moins de 1mg/m³. En outre, les relevés de PM sont restés à des niveaux négligeables tout au long de la période d'essai, alors que les niveaux d'occupation augmentaient à 100%.
Rensair a installé un purificateur d'air Core dans des salles de classe très occupées et mal ventilées (30 élèves + 1 professeur), ainsi que des capteurs d'air de haute qualité. Contrairement à l'étude de cas OCS, le purificateur d'air Rensair n'a fourni qu'un tiers des recommandations de l'OMS dans les salles de classe en raison de budgets limités. Les capteurs d'air dans chaque salle de classe de cette école de Londres ont enregistré des données sur les PM1, PM2.5, la température, le CO2 et le bruit. Malgré les niveaux élevés de CO2 pendant les cours, ce qui est compréhensible compte tenu de la mauvaise ventilation et du taux d'occupation élevé, les capteurs ont enregistré des niveaux de particules négligeables tout au long de l'essai, même lorsque les particules de fond ont dépassé les normes de sécurité. Le bruit généré par les purificateurs d'air était nettement inférieur au bruit enregistré dans la salle.
Les données de cet essai ont démontré la performance des purificateurs d'air AirBubbl de Rensair dans la réduction de la pollution dans un véhicule. Les résultats ont montré une réduction significative des particules dans des simulations de conditions de trafic léger et dense respectivement. Le résultat corrobore d'autres tests indépendants effectués sur AirBubbl, qui démontrent son efficacité à réduire les particules et les gaz nocifs dans les espaces intérieurs fermés.
Dans les scénarios d'essai de collision simulés à l'aide d'un traîneau d'accélération inverse, AirBubbl est resté attaché à l'appuie-tête du siège testé.
L'appareil est physiquement sûr et ne présente aucun danger en cas de collision.
Nous sommes convaincus que les résultats obtenus par des laboratoires scientifiques indépendants, ainsi que nos propres essais en conditions réelles, peuvent être atteints dans n'importe quel environnement.
Pourquoi ne pas mener votre propre essai ?
Pour garantir la validité et la fiabilité de vos essais, un guide complet gratuit est disponible en PDF. Contactez l'un de nos experts en qualité de l'air et nous nous ferons un plaisir de vous le partager.