Bonsoir !
Quelqu'un aurait t-il une idée sur la durée de vie des câbles HTA enterrés (isolant PRC) ?
Merci Alex
Bonsoir !
Quelqu'un aurait t-il une idée sur la durée de vie des câbles HTA enterrés (isolant PRC) ?
Merci Alex
"T Alexandre" a écrit dans le message de news: eScgi.185$ firstname.lastname@example.org...
= == = == = =
bonjour
Il y a eu erreur de conception et vous voulez vous tirer avant? ;-)
S'il s'agit de travaux d'enfouissement dans votre région reportez vous aux articles de presses des financiers du projet ( Conseil Général ou Regional )
S'il s'agit de cables existants en milieu industriel et pour lesquels vous vous interrogez sur leur état car derrière se trouve une chaine de production sensible tablez sur 30 ans .
En résumé tout dépend du serieux de l'exploitation et de la durée de vie *du reglage et de l'étalonnage périodique * des protections Sur un CC mal éliminé le cable peut dépasser sa contrainte thermique admissible calculée et perdre définitivement de ses capacités intrinseques . dielectrqiues ( disruptions dans les isolants du fait de l'apparition de poches d'air , à l'echelle moleculaire )
vous ne précisez pas s'il s'agit de cables reseau ou cables moteur 5.5kv
Je connais des cables BT à huile enterrés qui ont connu la guerre , deux terrassements de cour et qui font de temps en temps une petite poussée d'huile en forte chaleur ou de la capillarité à remplir les fonds de boite PE fonte par temps humide prolongé mais qui assurent impec leur service malgré un isolement qualifié de moyen Leurs collegues en HT suivaient le même état mais on été remplacé dans la logique de refection globale d'un poste HT
Sur le domaine public, dans la verte, il est vrai que la frequentation autour des cables est moindre et qu'ils sont donc moins surveillés. Un mouvemnt de terrain sera plus dommageable d'autant qu'il aura été détecté tardivement ...Vous ne pourrez jamais empecher les remontées naturelles de pierres en tranchée
si le geologue a bien préparé le tracé il indiquera les emplacements ou il faut sabler le fond de tranchée cela relève aussi du sérieux du chef de chantier
sinon la roue de l'excacatrice tourne ..et on referme sans plus et san sposer trop de question sauf quand une brassée d'obus de dca remonte à la surface :-)) on n'elargit pas trop le perimetre de fouille et on tire au sort celui qui passera la dameuse vibrante dans le secteur dans ce cas la duré de vie du cable ?........
etc .... .>>
vocatus a écrit :
Vocatus ! cool , zen , tai chie , quand tu dit : je cite " l'excacatrice tourne" on ramasse des ... BIP BIP BIP .... , mais on te laissera pas dans la merde ;-))) tu as encore des jokers , je te conseille le vote du public :-))))
LOL , MDR :-))))))))))))))
T Alexandre a écrit :
s'il est enterré c'est qu'il est mort donc durée de vie zéro .
"Itacurubi" a écrit dans le message de news:4682a8cf$0$22953$ email@example.com...
RE : et de trois , constant dans ses reactions l'itacubri sur cinq ans c'est un bon élément
Vous n'êtes tout de même pas le seul agent EDF occupé et surchargé de boulot au point de ne pouvoir lire la documentation générale fournie par votre employeur ou mise à votre disposition dans votre centre de documentation . :-)))))))))))V
bonne
Câbles HT enterrés ou non : en réalité ils sont sous caniveaux enterrés ou dans des chemins de câbles aériens fermés mais les dégradations sont plutôt internes
Cà c'est c..
Câbles réseau interne Des CC peu, des défauts terre y'a eu
Prc; pas papier + huile (y'a eu mais y'a pu !)
Ben non ils sont sous caniveaux (canival ?)
"T Alexandre" .
.../...
je ne vois pas votre probleme si les cables sont en caniveau sur un site que je suppose industriel .
vous vous rendez au bureau d'étude à l'angle du batiment pres du service regulation et vous demandez la check list des cables HT ainsi que les plans correspondants le plan de fouille des cables HT est obligatoire
avec les techniques d'endosocopie actuelle vous pouvez inspecter les caniveaux enterrés sans avoir à les ouvrir .
"vocatus" a écrit dans le message de news:4683960b$0$21690$ firstname.lastname@example.org...
Moi non plus : c'est pour cela que je poste ; le même câble a claqué trois fois à différents endroits sans dégradations externes; à chaque fois on constate un trou d'axe radial dans l'isolant diamètre 6- 7 mm bien propre comme si on l'avait percé avec un foret .. T Alexandre
"T Alexandre" a écrit dans le message de news: y%Rgi.154$ email@example.com...
= = =
sabotache au pistolet spit ;-)
ce que je vous disais plus haut .. surcharge ==> degradation de l'isolant ==> poches d'air entre les molecules amorcages en chaine dans l'isolant ==> canaux disruptifs mais de là à percer (" forer") l'ecran j'ai un doute
quel est le.statut de l'écran? : ecran en continuit électrique aux deux extrémités
le trou est traversant 100% ? orientation constante ? verticale ? horizontale ? indifférente ?
quel est le statut de la ligne ? reseau simple dérivation boucle usine
quand ca claque que faites vous comme intervention ? des traces de brulure à la périphérie du trou.
Je suis d'accord l'isolant à l'air dégradé ... mais sur une seule phase ? car le même problème est toujours sur la même phase
Ben quand çà claque c'est pas pour de rire !!
Ah : un sujet de discorde. l'était prévu comme çà à l'origine puis des spécialistes ont préféré le déconnecter à une extrémité ( côté poteau raccordement sur l'aérien)
de l'âme vers l'extérieur oui (l'âme n'est pas touchée (Alu))1er cas horizontale car câble vertical (forcèment ) 2ème cas vertical (vers le bas)
Alim secours; pas chargée; toujours sous tension; pas de court-circuit mémorables; faible charge au mois d'août durant les travaux sur la ligne principale; câble de 300 mm2 Alu PRC 1973 12-20 kV
Mise en boîte (2 boîte séparées d'un mètre) a priori les réparations sont hors de cause (endroits séparés de 100 m)
le feuillard de cuivre est proprement perforé
Si vraiment le sujet passionne je peux mettre des photos sur un serveur
T Alexandre
"T Alexandre" a écrit dans le message de news: xbTgi.173$ firstname.lastname@example.org...
. si ce sont des cables unipolaire envisager une dégradation chimique possible sur un cable vu la longueur ya eu trois tourets *pas obligatoirement de la même série * essayez de retrouver les certificats d'essai pour chaque touret bien que 1973 ca fasse un peu loin.
RE : ame cylindrique ou sectorale ? c'est un cable multipolaire ou unipolaire ?
RE : oui mais la continuité du feuillard est-elle vérifiée? pas à l'ohmetre mais avec générateur de courant ( s'approcher de Ih) et les mesures d'isolement ( au moins à la magnéto 5000 ) ? kes ke ca donne dans les tronçons avant de former les boites
Vous supprimez la continuité mecanique concentrique de l'ecran... en 6 points ...( 3 x 2 boites ) + les 2 points de départ cela représente 8 connexions sur 400m de feuillard ... ca n'arrange pas la repartition uniforme des capacités.
== = passion est peut -être exagéré mais c'est intéressant vous êtes là pour essayer de trouver une solution . ;-) perso j'accepte les photos et un croquis métré de masse.
.>>
Salut,
Je prends ma part de HS, il en faut :-)
Je confirme, t'étais déjà là fin '99 / début 2000 quand je me suis pointé. Ouh p'tain 7 ans, mais ça tournait à cette époque.
Aucune idée, je dirais A de mémoire ?
(et là je vais me griller ;-) ) : qui a dit "pompe à merde" ? Pffff LOL.
a+,
-- G.T
vocatus a écrit :
euh ! Itacurubi n'est qu'un pseudo certains me connaissent depuis la création du NG :-)) ( plus de 5 ans ) quel est le prénom de celui qui à lancé le NG ? Adrien ........ ( A ) Bastien ........( B ) Cédric .........( C ) Damien .........( D )
dit pour voir ? ( ou lire )
pourquoi cette mise en garde ? un agent EDF de par la politique des directions et des gouvernements EST surchargé de boulot , et constament occupé dans la paperasse ISO 900x !!!!!!
j'espère !
car il y a différences entre une excavatrice et une excacatrice !
OUPPSSSS !!!!
G.T a écrit :
c'était l'époque les grandes engueulades :-)))) lol ! on parle comme des anciens combatants !
pas moi ! :-)))))))) mais je l'aurais dit ! :-)))
G.T a écrit :
A .... c'est non je rajoutes
Edmond ..... (E)
;-))) c'est juste pour jouer !
"Itacurubi" a écrit dans le message de news:46857f49$0$26810$ email@example.com...
. .
.RE : interessante question d'electrotechnique fondamentale
...... un eleveur d'ânes uruguayen , l'éleveur , pas l' âne ? >
RE : vu , autant pour moi j'avais pas vu ;-)
( Issu d'un 2 x2 doigts clavier mécanique ...et ayant epuisé mon stock de rubans je me permets d'utiliser word et aussi les forum comme reapprentissage 5 doigts dactylo mais je ne suis pas doué avec le clavier informatique ...trop mou
y en a pas un qui aurait imaginé un clavier dactylo style clavier de piano ? le clavier magneto- rheologique c'est pour quand ?V
vocatus a écrit :
non , pas en électrotechnique mais juste pour savoir si tu suis depuis le début :-)) on peut s'amuser aussi non ? la bonne réponse est (C)
j'aimerais bien être un âne ! et pour rester dans la charte , un âne n'en a rien à foutre des clôtures 9 kV ( clôtures électriques de base ) il passe , sauf que dès fois il ne passe pas ! , pour l'instant j'essayes de comprendre pourquoi dès fois ils passent et d'autres fois ils ne passent pas .
et c'est pas simple !
LOL ;-))) pas de prob c'est très drôle ! perso j'ai bcp aimé !
PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.