Avis juridique important

|

31995L0016

Directiva 95/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 1995, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los ascensores

Diario Oficial n° L 213 de 07/09/1995 p. 0001 - 0031

DIRECTIVA 95/16/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJOde 29 de junio de 1995sobre la  aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los ascensores EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100 A, Vista la propuesta de la Comisión (1), Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2), De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado (3), y visto el  proyecto común aprobado por el Comité de conciliación el 17 de mayo de 1995, Considerando que compete a los Estados miembros garantizar en su territorio la seguridad y la salud  de las personas; Considerando que el Libro blanco del mercado interior, aprobado por el Consejo Europeo en junio de  1985, prevé en sus apartados 65 y 68 la utilización del nuevo enfoque para la aproximación de las  legislaciones; Considerando que la Directiva 84/529/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de 1984, relativa a la  aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los ascensores movidos eléctrica,  hidráulica u oleoeléctricamente (4), no autoriza la libre circulación de todos los tipos de  ascensores; que las disposiciones obligatorias de las normativas nacionales para los tipos no  incluidos en la Directiva 84/529/CEE constituyen, a causa de su disparidad, obstáculos al comercio  intracomunitario; que, por lo tanto, procede armonizar las disposiciones nacionales relativas a los  ascensores; Considerando que la Directiva 84/528/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de 1984, relativa a la  aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las disposiciones comunes a los  aparatos elevadores y de manejo mecánico (5), constituye la Directiva marco de dos Directivas  específicas: la Directiva 84/529/CEE y la Directiva 86/663/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de  1986, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a las carretillas  automotoras de manutención (6), derogada por la Directiva 91/368/CEE del Consejo, de 20 de junio de  1991, por la que se modifica la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las  legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas (7); Considerando que la Comisión adoptó, el 8 de junio de 1995, la Recomendación 95/216/CE (8) a los  Estados miembros, relativa a la mejora de la seguridad de los ascensores ya instalados; Considerando que los requisitos esenciales de la presente Directiva sólo garantizarán el nivel de  seguridad esperado en la medida en que se garantice su cumplimiento mediante los procedimientos  adecuados de evaluación de la conformidad, elegidos entre los establecidos en la Decisión  93/465/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1993, relativa a los módulos correspondientes a las  diversas fases de los procedimientos de evaluación de la conformidad y a las disposiciones  referentes al sistema de colocación y utilización del marcado «CE» de conformidad, que van a  utilizarse en las directivas de armonización técnica (9); Considerando que los ascensores, o algunos de sus componentes de seguridad, que cumplan los  requisitos esenciales de seguridad y de salud de la presente Directiva deben ir provistos de forma  visible del marcado «CE», a fin de poder ser puestos en el mercado; Considerando que la presente Directiva define solamente los requisitos esenciales de seguridad y de  salud de carácter general; que, para facilitar a los fabricantes la prueba de la conformidad con  dichos requisitos esenciales, es deseable disponer de normas armonizadas a escala europea respecto  a la prevención de los riesgos propios del diseño y de la instalación de los ascensores, que  permitan asimismo el control de la conformidad con los requisitos esenciales; que esas normas  armonizadas a escala europea son elaboradas por organismos de Derecho privado y deben conservar su  estatuto de textos no obligatorios; que, a tal efecto, el Comité Europeo de Normalización (CEN) y  el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) son los organismos competentes para  adoptar las normas armonizadas de acuerdo con las orientaciones generales para la cooperación entre  la Comisión y dichos organismos, suscritas el 13 de noviembre de 1984; que, a efectos de la  presente Directiva, una norma armonizada es una especificación técnica aprobada por uno u otro de  dichos organismos, o por ambos, por mandato de la Comisión, con arreglo a lo dispuesto en la  Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento  de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas (1), así como de acuerdo con las  directrices generales anteriormente citadas; Considerando que procede prever un régimen transitorio que permita a los instaladores poner en el  mercado los ascensores fabricados antes de la fecha de aplicación de la presente Directiva; Considerando que la presente Directiva ha sido redactada para cubrir todos los riesgos de los  ascensores a los que se encuentran expuestos los usuarios y los ocupantes de la construcción; que,  por consiguiente, esta Directiva se deberá considerar una directiva en el sentido del apartado 3  del artículo 2 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la  aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros  sobre los productos de la construcción (2); Considerando que, el 20 de diciembre de 1994, se alcanzó un acuerdo sobre un modus vivendi entre el  Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión relativo a las medidas de ejecución de los actos  adoptados según el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado CE, HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: CAPÍTULO I Ámbito de aplicación, puesta en el mercado y libre  circulaciónArtículo 11. La presente Directiva se aplicará a los ascensores en funcionamiento  permanente en edificios ya construidos o en construcción. Se aplicará también a los componentes de  seguridad utilizados en dichos ascensores, cuya lista figura en el Anexo IV. 2. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por ascensor todo aparato utilizado en niveles  definidos con ayuda de una cabina que se desplace a lo largo de guías rígidas, cuya inclinación  sobre la horizontal sea superior a 15 grados, destinada al transporte: - de personas, - de personas y de objetos, - de objetos únicamente si la cabina es accesible, es decir, si una persona puede entrar en ella  sin dificultad y está equipada de elementos de mando situados dentro de la cabina o al alcance de  una persona que se encuentre en el interior de la misma. Los ascensores que se desplacen siguiendo un recorrido totalmente fijo en el espacio, aun si no  está determinado por guías rígidas, también estarán incluidos en el ámbito de aplicación de la  presente Directiva (por ejemplo, los ascensores de tijera). 3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva: - las instalaciones de cables, incluidos los funiculares, para el transporte público o no público  de personas, - los ascensores especialmente diseñados y fabricados para fines militares o de mantenimiento del  orden, - los ascensores de los pozos de las minas, - los elevadores de tramoya teatral, - los ascensores instalados en medios de transporte, - los ascensores vinculados a una máquina y destinados exclusivamente al acceso al puesto de  trabajo, - los trenes de cremallera, - los ascensores de obras de construcción. 4. A los efectos de la presente Directiva, - el instalador de un ascensor es la persona física o jurídica que asume la responsabilidad del  diseño, fabricación, instalación y puesta en el mercado del ascensor, que coloca el marcado «CE» y  que extiende la declaración «CE» de conformidad, - la puesta en el mercado del ascensor tiene lugar cuando el instalador pone el ascensor a  disposición del usuario por primera vez, - el componente de seguridad es un componente tal y como se enumera en el Anexo IV, - el fabricante de los componentes de seguridad es la persona física o jurídica que asume la  responsabilidad del diseño y de la fabricación de los componentes de seguridad, que les coloca el  marcado «CE» y que extiende la declaración «CE» de conformidad que los acompaña, - se entenderá por «ascensor modelo» un ascensor representativo cuyo expediente técnico muestre  cómo se van a respetar los requisitos esenciales de seguridad en los ascensores derivados del  ascensor modelo en función de parámetros objetivos y en el que se utilicen componentes idénticos. Cualquier variación autorizada del ascensor modelo respecto de los ascensores derivados del  ascensor modelo deberá hallarse claramente especificada (con valores máximos y mínimos) en el  expediente técnico. Se podrá demostrar mediante cálculos y/o a partir de esquemas de diseño la similitud de una serie  de dispositivos o disposiciones que respondan a los requisitos esenciales de seguridad. 5. Cuando, para un ascensor, los riesgos contemplados en la presente Directiva estén regulados en  su totalidad o en parte, por directivas específicas, la presente Directiva no se aplicará o dejará  de aplicarse para dichos ascensores y para dichos riesgos, desde el momento en que se pongan en  aplicación dichas directivas específicas. Artículo 21. Los Estados miembros tomarán todas las medidas apropiadas para que: - los ascensores a los que se aplica la presente Directiva sólo puedan ser puestos en el mercado y  puestos en servicio cuando, estando instalados y mantenidos adecuadamente y siendo utilizados para  el fin previsto, no presenten riesgo para la seguridad o la salud de las personas y, en su caso, la  seguridad de los bienes; - los componentes de seguridad a los que se aplica la presente Directiva sólo puedan ser puestos en  el mercado o puestos en servicio si los ascensores en los que está prevista su instalación, estando  instalados y mantenidos adecuadamente y siendo utilizados para el fin previsto, no presentan riesgo  para la seguridad o la salud de las personas y, en su caso, de la seguridad de los bienes. 2. Los Estados miembros tomarán todas las medidas apropiadas para que la persona responsable de la  realización del edificio o de la construcción y el instalador del ascensor, por una parte, se  informen mutuamente de los datos necesarios y, por otra parte, adopten las medidas necesarias para  el correcto funcionamiento y la seguridad de utilización del ascensor. 3. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para que no pueda haber en los  huecos previstos para los ascensores otro tipo de conducciones o instalaciones que las requeridas  para el funcionamiento o la seguridad del ascensor. 4. Sin perjuicio de los apartados 1, 2 y 3, las disposiciones de la presente Directiva no afectarán  a la facultad de los Estados miembros de establecer, en cumplimiento del Tratado, los requisitos  que consideren necesarios para garantizar la protección de las personas con ocasión de la puesta en  servicio y de la utilización de los ascensores de que se trata, siempre que ello no suponga  modificaciones de los mismos en relación con la presente Directiva. 5. Los Estados miembros no pondrán obstáculos, en particular con ocasión de ferias, exposiciones y  demostraciones, a que se presenten ascensores o componentes de seguridad que no cumplan las  disposiciones comunitarias en vigor, siempre que un cartel visible indique con claridad su no  conformidad y la imposibilidad de adquirir dichos ascensores o componentes de seguridad antes de  que el instalador del ascensor o el fabricante de los componentes de seguridad -o el representante  de este último establecido en la Comunidad- los hayan adaptado a las normas. Con ocasión de las  demostraciones, deberán adoptarse las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la protección  de las personas. Artículo 3Los ascensores a los que se aplica la presente Directiva deberán cumplir los  requisitos esenciales de seguridad y de salud que figuran en el Anexo I. Los componentes de seguridad a los que se aplica la presente Directiva deberán cumplir los  requisitos esenciales de seguridad y de salud que figuran en el Anexo I o permitir que los  ascensores en los que se instalen cumplan esos mismos requisitos esenciales. Artículo 41. Los Estados miembros no podrán prohibir, limitar ni obstaculizar la puesta en el  mercado ni la puesta en servicio en su territorio de ascensores y/o de componentes de seguridad que  cumplan lo dispuesto en la presente Directiva. 2. Los Estados miembros no podrán prohibir, limitar u obstaculizar la puesta en el mercado de los  componentes que, mediante la declaración del fabricante o de su representante establecido en la  Comunidad, vayan a incorporarse a un ascensor al que se aplique la presente Directiva. Artículo 51. Los Estados miembros considerarán conformes al conjunto de las disposiciones de la  presente Directiva, incluidos los procedimientos de evaluación de la conformidad establecidos en el  capítulo II, los ascensores y componentes de seguridad que estén provistos del marcado «CE» y que  dispongan de la declaración «CE» de conformidad que se menciona en el Anexo II. A falta de normas armonizadas, los Estados miembros tomarán las disposiciones que estimen  necesarias para que se pongan en conocimiento de las partes interesadas las normas y  especificaciones técnicas nacionales vigentes que se consideren importantes o útiles para la  correcta aplicación de los requisitos esenciales de seguridad y de salud enunciados en el Anexo I. 2. Cuando una norma nacional que trasponga una norma armonizada, cuya referencia se haya publicado  en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, comprenda uno o más de los requisitos esenciales  de seguridad y de salud, se presumirá- que el ascensor fabricado con arreglo a dicha norma es  conforme con los requisitos esenciales pertinentes, o- que el componente de seguridad fabricado  con arreglo a dicha norma permite que el ascensor en el cual se instale de forma adecuada cumpla  los requisitos esenciales pertinentes. Los Estados miembros publicarán las referencias de las normas nacionales que traspongan las normas  armonizadas. 3. Los Estados miembros velarán por que se tomen las medidas apropiadas para permitir a los  interlocutores sociales influir, a escala nacional, en el proceso de elaboración y de seguimiento  de las normas armonizadas. Artículo 61. Cuando un Estado miembro o la Comisión consideren que las normas armonizadas a las  que se refiere el apartado 2 del artículo 5 no cumplen plenamente los correspondientes requisitos  esenciales a los que se refiere el artículo 3, la Comisión o el Estado miembro recurrirá al Comité  creado por la Directiva 83/189/CEE, exponiendo sus razones. El Comité emitirá un dictamen urgente. A la vista del dictamen del Comité, la Comisión notificará a los Estados miembros si las normas  correspondientes deben ser retiradas o no de las publicaciones a que se refiere el apartado 2 del  artículo 5. 2. La Comisión podrá adoptar cualquier medida adecuada para garantizar la aplicación práctica de  manera uniforme de la presente Directiva según el procedimiento establecido en el apartado 3. 3. La Comisión estará asistida por un Comité permanente compuesto por los representantes de los  Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión. El Comité permanente adoptará su reglamento interno. El Representante de la Comisión presentará al Comité permanente un proyecto de medidas. El Comité  emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá determinar en función  de la urgencia de la cuestión de que se trate, mediante votación cuando sea necesario. El dictamen se incluirá en el acta; además, cada Estado miembro tendrá derecho a solicitar que su  posición conste en la misma. La Comisión tendrá lo más en cuenta posible el dictamen emitido por el Comité permanente e  informará al mismo de la manera en que ha tenido en cuenta dicho dictamen. 4. El Comité permanente podrá además examinar cualquier cuestión relativa a la aplicación de la  presente Directiva planteada por su presidente, por iniciativa de éste, o a petición de un Estado  miembro. Artículo 71. Cuando un Estado miembro compruebe que un ascensor o un componente de seguridad  provisto del marcado «CE» y utilizado de acuerdo con su finalidad puede poner en peligro la  seguridad o la salud de las personas y, en su caso, la seguridad de los bienes, tomará todas las  medidas necesarias para retirarlo del mercado, prohibir su puesta en el mercado, prohibir su puesta  en servicio o limitar su libre circulación. El Estado miembro informará inmediatamente a la Comisión de esta medida e indicará las razones de  su decisión y, en particular, si la no conformidad se debe: a) al incumplimiento de los requisitos esenciales contemplados en el artículo 3; b) a una inadecuada aplicación de las normas contempladas en el apartado 2 del artículo 5; c) a un vacío en las propias normas contempladas en el apartado 2 del artículo 5. 2. La Comisión consultará con las partes interesadas cuanto antes. Cuando la Comisión compruebe,  tras esta consulta, que: - las medidas resultan justificadas, informará inmediatamente de ello al Estado miembro que hubiere  tomado la iniciativa y a los demás Estados miembros; si la decisión mencionada en el apartado 1 es  resultado de una laguna jurídica, la Comisión, tras consultar a las partes implicadas, recurrirá al  Comité mencionado en el apartado 1 del artículo 6 si el Estado miembro que hubiere adoptado la  decisión pretendiere mantenerla, e iniciará el procedimiento a que se refiere el apartado 1 del  artículo 6; - las medidas resultan injustificadas, informará inmediatamente de ello al Estado miembro que  hubiere tomado la iniciativa, así como al instalador del ascensor, al fabricante de los componentes  de seguridad o al representante de este último establecido en la Comunidad. 3. Cuando un ascensor o componente de seguridad no conforme lleve el marcado «CE», el Estado  miembro competente tomará las medidas oportunas contra quien haya colocado la marca e informará de  ello a la Comisión y a los demás Estados miembros. 4. La Comisión se cerciorará de que los Estados miembros estén informados del desarrollo y de los  resultados del procedimiento. CAPITULO II Procedimiento de evaluación de la conformidadArtículo 81. Antes de la puesta en  el mercado de los componentes de seguridad cuya lista figura en el Anexo IV, el fabricante de un  componente de seguridad, o su representante establecido en la Comunidad, deberá: a) i) bien someter el modelo del componente de seguridad a un examen «CE» de tipo según el Anexo V  y a controles de la producción por parte de un organismo notificado de conformidad con el Anexo  XI, ii) bien someter el modelo del componente de seguridad a un examen «CE» de tipo según el Anexo V y  aplicar un sistema de aseguramiento de calidad según el Anexo VIII para el control de la  producción, iii) o bien aplicar un sistema de aseguramiento de calidad total según el Anexo IX; b) colocar el marcado «CE» en cada componente de seguridad y expedir una declaración de conformidad  cuyos elementos figuran en el Anexo II, teniendo en cuenta las normas establecidas en el Anexo  utilizado (Anexo VIII, IX u XI, según el caso); c) conservar una copia de la declaración de conformidad durante un período mínimo de diez años a  partir de la última fecha de fabricación del componente de seguridad. 2. Antes de la puesta en el mercado de un ascensor, éste deberá haber sido objeto de uno de los  procedimientos siguientes: i) o bien, si ha sido diseñado de conformidad con un ascensor que haya sido sometido al examen «CE»  de tipo contemplado en el Anexo V, se construirá, instalará y ensayará aplicando- el control final  contemplado en el Anexo VI, o- el sistema de aseguramiento de calidad contemplado en el Anexo XII,  o- el sistema de aseguramiento de calidad contemplado en el Anexo XIV. Los procesos correspondientes a las fases de diseño y construcción, por una parte, y a la de  instalación y ensayo, por otra, podrán efectuarse con el mismo ascensor, ii) o bien, si ha sido diseñado de conformidad con un ascensor modelo que haya sido sometido al  examen «CE» de tipo contemplado en el Anexo V, se construirá instalará y ensayará aplicando: - el control final contemplado en el Anexo VI, o- el sistema de aseguramiento de calidad  contemplado en el Anexo XII, o- el sistema de aseguramiento de calidad contemplado en el Anexo  XIV; iii) o bien, si ha sido diseñado de conformidad con un ascensor para el cual se ha aplicado un  sistema de aseguramiento de calidad conforme al Anexo XIII, completado con un control del diseño si  éste no es totalmente conforme a las normas armonizadas, se construirá, instalará y ensayará  aplicando igualmente: - el control final contemplado en el Anexo VI, o- el sistema de aseguramiento de calidad conforme  al Anexo XII, o- el sistema de aseguramiento de calidad conforme al Anexo XIV; iv) bien haber sido sometido al procedimiento de verificación por unidad contemplado en el Anexo X,  por un organismo notificado; v) bien haber sido sometido a un sistema de aseguramiento de calidad con arreglo a lo dispuesto en  el Anexo XIII, completado por un control del diseño si éste no es totalmente conforme a las normas  armonizadas. En los casos contemplados en los incisos i), ii) y iii), la persona responsable del diseño deberá  suministrar a la persona responsable de la construcción, de la instalación y de los ensayos, toda  la documentación y las indicaciones necesarias para que estas últimas operaciones puedan efectuarse  de forma totalmente segura. 3. En todos los casos mencionados en el apartado 2: - el instalador deberá colocar el marcado «CE» en el ascensor y expedir una declaración de  conformidad según los elementos que figuran en el Anexo II, teniendo en cuenta las normas  establecidas en el Anexo utilizado (Anexo VI, X, XII, XIII ó XIV, según el caso); - el instalador del ascensor deberá conservar una copia de la declaración de conformidad durante un  período mínimo de diez años a partir de la fecha de la puesta en el mercado del mismo; - la Comisión, los Estados miembros y los demás organismos notificados podrán obtener, mediante  solicitud del instalador, una copia de la declaración de conformidad y de las actas de los ensayos  relacionados con el control final. 4. a) Cuando los ascensores o componentes de seguridad sean objeto de otras directivas que se  refieran a otros aspectos y dispongan la colocación del marcado «CE», éste señalará que se supone  que dichos ascensores o componentes de seguridad cumplen también las disposiciones de dichas  directivas. b) No obstante, en caso de que una o más de esas directivas autoricen al fabricante a elegir,  durante un período transitorio, el sistema que aplicará, el marcado «CE» señalará únicamente la  conformidad con las disposiciones de las directivas aplicadas por el instalador del ascensor o por  el fabricante de los componentes de seguridad. En tal caso, las referencias a esas directivas  aplicadas, tal y como se publicaron en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, deberán  incluirse en los documentos, folletos o instrucciones exigidos por dichas directivas, adjuntos al  ascensor o al componente de seguridad. 5. Cuando ni el instalador del ascensor ni el fabricante del componente de seguridad ni su  representante establecido en la Comunidad hayan cumplido las obligaciones de los apartados 1 a 4,  estas obligaciones recaerán sobre toda persona que comercialice en el mercado comunitario el  ascensor o el componente de seguridad. Las mismas obligaciones se aplicarán a quien fabrique el  ascensor o el componente de seguridad para su uso propio. Artículo 91. Los Estados miembros notificarán a la Comisión y a los demás Estados miembros los  organismos designados para efectuar los procedimientos contemplados en el artículo 8, así como las  tareas específicas y los procedimientos de examen para los que dichos organismos hayan sido  designados y los números de identificación que la Comisión les haya asignado previamente. La Comisión publicará, con carácter informativo, en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas  una lista de los organismos notificados con sus números de identificación así como las tareas para  las cuales hayan sido notificados, y se encargará de la actualización de dicha lista. 2. Los Estados miembros aplicarán los criterios previstos en el Anexo VII para la evaluación de los  organismos notificados. Se supondrá que los organismos que satisfagan los criterios de evaluación  previstos en las normas armonizadas pertinentes responden a dichos criterios. 3. Un Estado miembro que haya notificado un organismo deberá retirar su notificación cuando  constate que dicho organismo ya no satisface los criterios contemplados en el Anexo VII. Informará  de ello inmediatamente a la Comisión y a los demás Estados miembros. CAPÍTULO III Marcado «CE» Artículo 101. El marcado «CE» de conformidad estará compuesto de las iniciales «CE». En el Anexo  III figura el modelo que se utilizará. 2. El marcado «CE» deberá ponerse en toda cabina de ascensor de manera clara y visible, de  conformidad con el punto 5 del Anexo I, y sobre cada uno de los componentes de seguridad cuya lista  figura en el Anexo IV o, si ello no fuera posible, sobre la etiqueta que acompañe al componente de  seguridad. 3. Queda prohibido colocar en los ascensores o sobre los componentes de seguridad marcados que  puedan inducir a error a terceros en relación con el significado o el logotipo del marcado «CE».  Podrá colocarse en los ascensores o sobre los componentes de seguridad cualquier otro marcado, a  condición de no reducir la visibilidad ni la legibilidad del marcado «CE». 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7: a) cuando un Estado miembro compruebe que se ha colocado indebidamente el marcado «CE», recaerá en  el instalador del ascensor, en el fabricante del componente de seguridad o en el representante de  este último establecido en la Comunidad, la obligación de restablecer la conformidad del producto  en lo que se refiere a las disposiciones sobre el marcado «CE» y de poner fin a tal infracción en  las condiciones establecidas por dicho Estado miembro; b) en caso de que se persistiera en la no conformidad, el Estado miembro deberá tomar todas las  medidas necesarias para restringir o prohibir la puesta en el mercado del componente de seguridad  de que se trate o retirarlo del mercado y prohibir la utilización del ascensor e informar a los  demás Estados miembros, con arreglo a los procedimientos establecidos en el apartado 4 del artículo  7. CAPÍTULO IV Disposiciones finalesArtículo 11Toda decisión adoptada en aplicación de la  presente Directiva y que suponga una restricción: - de la puesta en el mercado, la puesta en servicio o la utilización del ascensor, - de la puesta en el mercado o puesta en servicio del componente de seguridaddeberá motivarse de  forma precisa. Dicha decisión será notificada lo antes posible al interesado, indicando las  posibles vías de recurso de acuerdo con la legislación en vigor en el Estado miembro  correspondiente y los plazos en que deba presentarse dicho recurso. Artículo 12La Comisión tomará las medidas necesarias para que pueda disponerse de los  repertorios de todas las decisiones pertinentes relativas a la aplicación de la presente  Directiva. Artículo 13Quedan derogadas con efectos a partir del 1 de julio de 1999 las Directivas  84/528/CEE y 84/529/CEE. Artículo 14La presente Directiva es una directiva en el sentido del apartado 3 del artículo 2 de  la Directiva 89/106/CEE, por lo que respecta a los aspectos relacionados con la instalación del  ascensor. Artículo 151. Los Estados miembros adoptarán y publicarán antes del 1 de enero de 1997 las  disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo  establecido en la presente Directiva. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la  presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados  miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de julio de 1997. 2. Los Estados miembros permitirán, durante un período que expirará el 30 de junio de 1999, - la puesta en el mercado y la puesta en servicio de ascensores, - la puesta en el mercado y la puesta en servicio de componentes de seguridadque se ajusten a las  normativas en vigor en sus respectivos territorios en la fecha de adopción de la presente  Directiva. 3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno  que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. Artículo 16A más tardar el 30 de junio de 2002 la Comisión estudiará de nuevo, consultando con  el Comité a que se refiere el apartado 3 del artículo 6 y basándose en informes que presentarán los  Estados miembros, el funcionamiento de los procedimientos establecidos en la presente Directiva y,  si procediera, presentará cuantas propuestas de modificación resulten adecuadas. Artículo 17Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1995. Por el Parlamente EuropeoEl PresidenteK. HAENSCHPor el ConsejoEl PresidenteM. BARNIER (1) DO n° C 62 de 11. 3. 1992, p. 4, y DO n° C 180 de 2. 7. 1993, p. 11. (2) DO n° C 287 de 4. 11. 1992, p. 2. (3) Dictamen del Parlamento Europeo de 29 de octubre de 1992 (DO n° C 305 de 23. 11. 1992, p. 114),  Posición común del Consejo Europeo de 16 de junio de 1994 (DO n° C 232 de 20. 8. 1994, p. 1) y  Decisión del Parlamento Europeo de 28 de septiembre de 1994 (DO n° C 305 de 31. 10. 1994, p. 48). (4) DO n° L 300 de 19. 11. 1984, p. 86. Directiva cuya última modificación la constituye la  Directiva 90/486/CEE (DO n° L 270 de 2. 10. 1990, p. 21). (5) DO n° L 300 de 19. 11. 1984, p. 72. Directiva cuya última modificación la constituye la  Directiva 88/665/CEE (DO n° L 382 de 31. 12. 1988, p. 42). (6) DO n° L 384 de 31. 12. 1986, p. 12. (7) DO n° L 198 de 22. 7. 1991, p. 16. (8) DO n° L 134 de 20. 6. 1995, p. 37. (9) DO n° L 220 de 30. 8. 1993, p. 23. (1) DO n° L 109 de 26. 4. 1983, p. 8. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva  94/10/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO n° L 100 de 19. 4. 1994, p. 30). (2) DO n° L 40 de 11. 2. 1989, p. 12.  ANEXO I REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVOS AL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE  LOS ASCENSORES Y DE LOS COMPONENTES DE SEGURIDAD OBSERVACIONES PRELIMINARES 1. Las obligaciones  establecidas por los requisitos esenciales de seguridad y de salud sólo se aplicarán cuando para el  ascensor o el componente de seguridad de que se trate exista el riesgo correspondiente al ser  utilizado en las condiciones previstas por el instalador del ascensor o el fabricante de los  componentes de seguridad. 2. Los requisitos esenciales de seguridad y salud contenidos en la Directiva son imperativos. No  obstante, dado el actual estado de la técnica, es posible que no se consigan los objetivos que  fijan dichos requisitos. En ese caso, y en la medida de lo posible, el ascensor o el componente de  seguridad deberá estar diseñado y fabricado para acercarse a dichos objetivos. 3. El fabricante del componente de seguridad y el instalador del ascensor estarán obligados a  analizar dichos riesgos para indagar cuáles de estos riesgos puede presentar su producto; deberán  proceder seguidamente a su diseño y fabricación teniendo en cuenta el análisis efectuado. 4. Con arreglo al artículo 14, se aplicarán a los ascensores los requisitos esenciales de la  Directiva 89/106/CEE no incluidos en la presente Directiva. 1. GENERALIDADES1.1. Aplicación de la Directiva 89/392/CEE modificada por las Directivas  91/368/CEE, 93/44/CEE y 93/68/CEECuando exista el riesgo correspondiente y no se contemple en el  presente Anexo, se aplicarán los requisitos esenciales de seguridad y salud del Anexo I de la  Directiva 89/392/CEE. En todos los casos será de aplicación el requisito esencial del punto 1.1.2.  del Anexo I de la Directiva 89/392/CEE. 1.2. CabinaLa cabina deberá estar diseñada y fabricada de forma que su espacio y resistencia  correspondan al número máximo de personas y a la carga nominal del ascensor fijados por el  instalador. Cuando el ascensor se destine al transporte de personas y sus dimensiones lo permitan, la cabina  estará diseñada y fabricada de forma que, por sus características estructurales, no dificulte o  impida el acceso a la misma o su utilización por los minusválidos, y permita toda adaptación  destinada a facilitar su utilización por estas personas. 1.3. Elementos de suspensión y elementos de sustentaciónTanto los elementos de suspensión y/o de  sustentación de la cabina, sus sujeciones y todas sus terminaciones, deberán elegirse y diseñarse  de forma que garanticen un nivel de seguridad global adecuado y reduzcan al máximo el riesgo de  caída de la cabina, tomando en consideración las condiciones en las que se utilice, los materiales  empleados y las condiciones de fabricación. En los casos en los que la suspensión de la cabina se efectúe por medio de cables o cadenas, el  número de cables o cadenas independientes será por lo menos de dos, con sus respectivos sistemas de  enganche. Estos cables y cadenas no deberán poseer más empalmes ni ajustes que los necesarios para  su fijación o enrollamiento. 1.4. Control de las solicitaciones (incluido el exceso de velocidad)1.4.1. Los ascensores estarán  diseñados, fabricados e instalados de manera que no se pueda activar el mando de puesta en  movimiento siempre que la carga sobrepase el valor nominal. 1.4.2. Los ascensores deberán poseer un dispositivo que limite el exceso de velocidad. Estos requisitos no se aplicarán a los ascensores que por el diseño del sistema de arrastre no  puedan nunca sobrepasar una velocidad dada. 1.4.3. Los ascensores rápidos deberán estar equipados de un dispositivo de control y mando de la  velocidad. 1.4.4. Los ascensores que utilicen poleas de fricción deberán estar diseñados de tal forma que  quede garantizada la estabilidad de los cables de tracción sobre la polea. 1.5. Maquinaria1.5.1. Todos los ascensores para personas deberán contar con una maquinaria propia.  Este requisito no afecta a los ascensores en los que los contrapesos estén sustituidos por una  segunda cabina. 1.5.2. El instalador del ascensor deberá prever que la maquinaria y los dispositivos asociados del  mismo no sean accesibles, excepto para los trabajos de mantenimiento y los casos de emergencia. 1.6. Mandos1.6.1. Los mandos de los ascensores para minusválidos no acompañados deberán estar  diseñados y dispuestos de forma adecuada. 1.6.2. La función de los mandos estará claramente señalada. 1.6.3. Los circuitos de llamada de un grupo de ascensores podrán ser comunes o estar  interconectados. 1.6.4. El material eléctrico deberá instalarse y conectarse de forma que: - quede excluida cualquier confusión con los circuitos que no pertenezcan al ascensor, - pueda conmutarse en carga la alimentación de energía, - los movimientos del ascensor dependan de mecanismos de seguridad instalados en un circuito de  mando con seguridad propia, - un fallo de la instalación eléctrica no produzca situaciones peligrosas. 2. RIESGOS PARA LAS PERSONAS QUE ESTÉN FUERA DE LA CABINA2.1. El ascensor deberá estar diseñado y  fabricado de forma que sea imposible el acceso al hueco recorrido por el ascensor, excepto para los  trabajos de mantenimiento y los casos de emergencia. Deberá imposibilitarse la utilización  ordinaria del ascensor antes de que una persona se encuentre en dicho hueco. 2.2. El ascensor deberá ser diseñado y fabricado para impedir el riesgo de aplastamiento cuando la  cabina esté en una de sus posiciones extremas. Se logra este objetivo mediante un espacio libre o refugio más allá de las posiciones extremas. No obstante, en casos excepcionales, y ofreciendo a los Estados miembros la posibilidad de dar un  acuerdo previo, en particular en inmuebles ya existentes, si fuere imposible aplicar esta solución,  podrán preverse otros medios apropiados a fin de evitar este riesgo. 2.3. Los niveles de entrada y salida de la cabina deberán estar equipados con puertas en los  rellanos cuya resistencia mecánica sea la suficiente según las condiciones de utilización  previstas. Un dispositivo de interbloqueo deberá impedir, cuando el ascensor esté funcionando normalmente: - el movimiento de la cabina, inducido o no, cuando no estén cerradas y bloqueadas todas las  puertas de los rellanos, - la apertura de una de las puertas de los rellanos si la cabina no se ha parado o si no se  encuentra en un rellano previsto a tal fin. No obstante, se admiten los movimientos con las puertas abiertas cuando éstos se realicen a fin de  situar el ascensor al nivel de los rellanos, en zonas determinadas, y siempre que la velocidad esté  controlada. 3. RIESGOS PARA LAS PERSONAS SITUADAS DENTRO DE LA CABINA3.1. Las cabinas de los ascensores  deberán estar completamente cerradas por paredes macizas incluidos el suelo y el techo, con  excepción de los orificios de ventilación, y equipadas de puertas macizas. Las puertas de las  cabinas deberán diseñarse e instalarse de forma que la cabina no pueda efectuar ningún movimiento,  salvo los movimientos de puesta a nivel contemplados en el párrafo tercero del punto 2.3, si no  están cerradas las puertas, y de modo que se detenga en caso de apertura de las mismas. Las puertas de las cabinas deberán permanecer cerradas y bloqueadas en caso de pararse el ascensor  entre dos niveles, si existiere un riesgo de caída entre la cabina y el hueco, o en caso de  ausencia de hueco. 3.2. El ascensor deberá estar provisto de dispositivos que, en caso de interrumpirse el suministro  de energía o de avería de componentes, impidan su caída libre o movimientos ascendentes  incontrolados de la cabina. El dispositivo destinado a impedir la caída libre de la cabina deberá ser independiente de los  elementos de suspensión de la cabina. Este dispositivo deberá ser capaz de detener la cabina en las condiciones de carga nominal y  velocidad máxima previstas por el instalador del ascensor. La parada debida a la acción de dicho  dispositivo no deberá provocar una desaceleración peligrosa para los ocupantes en todos los casos  de carga. 3.3. Deberán instalarse dispositivos amortiguadores de la marcha entre el fondo del hueco y el  suelo de la cabina. En este caso, se medirá el espacio libre citado en el punto 2.2 estando los amortiguadores  totalmente comprimidos. Este requisito no se aplicará a los ascensores cuya cabina, debido al diseño del sistema de  arrastre, no pueda entrar en el espacio libre previsto en el punto 2.2. 3.4. Los ascensores deberán diseñarse y fabricarse de forma que no puedan ponerse en movimiento si  no están en situación de funcionar los dispositivos mencionados en el punto 3.2. 4. OTROS RIESGOS4.1. Cuando estén motorizadas, las puertas de los rellanos, las puertas de las  cabinas o el conjunto de unas y otras deberán estar equipadas de un dispositivo que evite el  peligro de aplastamiento mientras se mueven. 4.2. Las puertas de los rellanos, cuando deban contribuir a la protección del edificio contra los  incendios, incluidas aquellas que contengan partes acristaladas, deberán presentar una adecuada  resistencia al fuego, caracterizada por su integridad y sus propiedades de aislamiento (no  propagación de la llama) y de transmisión del calor (radiación térmica). 4.3. Los posibles contrapesos deberán ser instalados de manera que se evite todo riesgo de colisión  con la cabina o de caída sobre ésta. 4.4. Los ascensores deberán estar equipados con medios que permitan liberar y evacuar a las  personas retenidas en la cabina. 4.5. Las cabinas estarán dotadas de un equipo de comunicación bidireccional que permita una  comunicación permanente con un servicio de intervención rápida. 4.6. Los ascensores deberán diseñarse y fabricarse de forma que, en caso de superación de la  temperatura máxima prevista por el instalador del ascensor en el local de la máquina, puedan  finalizar los movimientos en curso pero no reaccionen a nuevas órdenes de los mandos. 4.7. Las cabinas deberán diseñarse y fabricarse de manera que garanticen una ventilación suficiente  para los ocupantes, incluso en caso de parada prolongada. 4.8. Las cabinas deberán disponer de una iluminación suficiente que se ponga en marcha cuando se  utilicen o cuando tengan abierta una puerta; además, las cabinas contarán con una iluminación de  socorro. 4.9. Los medios de comunicación previstos en el punto 4.5 y la iluminación de socorro prevista en  el punto 4.8 deberán diseñarse y fabricarse de manera que funcionen incluso cuando falte por  completo el suministro normal de energía. Su tiempo de funcionamiento deberá ser suficiente para  permitir la intervención normal de los servicios de socorro. 4.10. El circuito de mando de los ascensores utilizables en caso de incendio deberá diseñarse y  fabricarse de modo que pueda condenarse el servicio de determinados niveles y permitir un control  prioritario del ascensor por parte de los equipos de socorro. 5. MARCADO5.1. Además de las indicaciones mínimas que se requieren para toda máquina con arreglo  al punto 1.7.3 del Anexo I de la Directiva 89/392/CEE, todas las cabinas deberán ir provistas de  una placa bien visible que indique claramente la carga nominal en kilogramos y el número máximo de  personas cuyo transporte se autoriza. 5.2. Cuando el aparato esté diseñado para que las personas retenidas en la cabina puedan liberarse  sin ayuda exterior, las instrucciones al efecto deberán ser claras y figurar de forma visible en la  cabina. 6. INSTRUCCIONES DE USO6.1. Los componentes de seguridad citados en el Anexo IV irán acompañados  de un manual de instrucciones redactado en una lengua oficial del Estado miembro del instalador del  ascensor o en otra lengua comunitaria aceptada por éste, de forma que: - el montaje, - la conexión, - el ajuste, - el mantenimientopuedan efectuarse eficazmente y sin peligro. 6.2. Cada ascensor irá acompañado de una documentación redactada en la lengua o lenguas oficiales  de la Comunidad, las cuales podrán ser determinadas, de conformidad con el Tratado, por el Estado  miembro en que se instale el ascensor. Dicha documentación constará como mínimo: - de un manual de instrucciones que contenga los planos y esquemas necesarios para el uso  corriente, así como los necesarios para el mantenimiento, la inspección, la reparación, las  revisiones periódicas y las operaciones de socorro citadas en el punto 4.4; - de un cuaderno de incidencias, en el que se podrán anotar las reparaciones y, en su caso, las  revisiones periódicas.  ANEXO II A. Contenido de la declaración «CE» de conformidad para los componentes de  seguridad (1)La declaración «CE» de conformidad deberá incluir los elementos siguientes: - nombre, apellidos y dirección del fabricante de los componentes de seguridad (2), - en su caso, nombre, apellidos y dirección de su representante establecido en la Comunidad (2), - descripción del componente de seguridad, designación del tipo o de la serie y, si existiere,  número de serie, - función de seguridad ejercida por el componente de seguridad, si ésta no se dedujera claramente  de la descripción, - año de fabricación del componente de seguridad, - todas las disposiciones pertinentes que satisface el componente de seguridad, - en su caso, referencia a las normas armonizadas utilizadas, - en su caso, nombre, dirección y número de identificación del organismo notificado que haya  efectuado el examen «CE» de tipo, de conformidad con los incisos i) e ii) de la letra a) del  apartado 1 del artículo 8, - en su caso, referencia de la certificación «CE» de tipo expedida por dicho organismo notificado, - en su caso, nombre, dirección y número de identificación del organismo notificado que haya  realizado el control de la producción, de acuerdo con el inciso ii) de la letra a) del apartado 1  del artículo 8, - en su caso, nombre, dirección y número de identificación del organismo notificado que haya  controlado el sistema de aseguramiento de calidad aplicado por el fabricante de acuerdo con el  inciso iii) de la letra a) del apartado 1 del artículo 8, - identificación del firmante habilitado por el fabricante de los componentes de seguridad para  actuar en su nombre, o de su representante establecido en la Comunidad. B. Contenido de la declaración «CE» de conformidad para los ascensores ya instalados (3)La  declaración «CE» de conformidad deberá incluir los siguientes elementos: - nombre, apellidos y dirección del instalador del ascensor (4), - descripción del ascensor, denominación del tipo o de la serie, número de serie y dirección en la  que se haya montado el ascensor, - año de instalación del ascensor, - todas las disposiciones pertinentes que cumple dicho ascensor, - en su caso, referencia a las normas armonizadas utilizadas, - en su caso, nombre, dirección y número de identificación del organismo notificado que haya  realizado el examen «CE» de tipo del modelo del ascensor, de conformidad con los incisos i) y ii)  del apartado 2 del artículo 8, - en su caso, referencia de la certificación «CE» de tipo, - en su caso, nombre, dirección y número de identificación del organismo notificado que haya  realizado la verificación del ascensor mencionada en el inciso iv) del apartado 2 del artículo 8, - en su caso, nombre, dirección y número de identificación del organismo notificado que haya  realizado el control final del ascensor a que se refiere el primer guión de los incisos i), ii) y  iii) del apartado 2 del artículo 8, - en su caso, nombre, dirección y número de identificación del organismo notificado que haya  realizado el control del sistema de aseguramiento de calidad aplicado por el instalador de  conformidad con el segundo y tercer guiones de los incisos i), ii), iii) y v) del apartado 2 del  artículo 8, - identificación del firmante habilitado por el instalador del ascensor para actuar en su nombre. (1) Esta declaración deberá estar redactada en la misma lengua que el manual de  instrucciones mencionado en el punto 6.1 del Anexo I, y escrita o bien a máquina o bien en  caracteres de imprenta. (2) Razón social y dirección completa. Cuando se trate del representante, se indicará asimismo la  razón social y la dirección del fabricante de los componentes de seguridad. (3) Esta declaración deberá estar redactada en la misma lengua que el manual de instrucciones  mencionado en el punto 6.2 del Anexo I, y escrita bien a máquina o bien en letra de imprenta. (4) Razón social y dirección completa.  ANEXO III MARCADO «CE» DE CONFORMIDAD El marcado «CE» de conformidad estará compuesto  de las iniciales «CE», según el modelo siguiente: >REFERENCIA A UN FILM>En caso de reducirse o aumentarse el tamaño del marcado «CE», deberán  conservarse las proporciones de este logotipo. Los diferentes elementos del marcado «CE» deberán tener una misma dimensión vertical  apreciablemente igual, que no será inferior a 5 mm. Se autorizan excepciones a la dimensión mínima  en el caso de componentes de seguridad de pequeño tamaño. El marcado «CE» irá seguido del número de identificación del organismo notificado que intervenga en  el marco de: - los procedimientos a que se refieren los incisos ii) o iii) de la letra a) del apartado 1 del  artículo 8, - los procedimientos a que se refiere el apartado 2 del artículo 8.  ANEXO IV LISTA DE LOS COMPONENTES DE SEGURIDAD A QUE SE REFIEREN EL APARTADO 1 DEL  ARTÍCULO 1 Y EL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 8 1. Dispositivos de bloqueo de las puertas de los  rellanos. 2. Dispositivos para prevenir la caída mencionados en el punto 3.2 del Anexo I, que impiden la  caída de la cabina o los movimientos ascendentes incontrolados. 3. Dispositivos de limitación del exceso de velocidad. 4. a) Amortiguadores de acumulación de energía: - bien de característica no lineal, - o bien con amortiguación del retroceso; b) amortiguadores de disipación de energía. 5. Componentes de seguridad sobre gatos de los circuitos hidráulicos de potencia, cuando se  utilizan como dispositivos para prevenir la caída. 6. Dispositivos eléctricos de seguridad en forma de interruptores de seguridad que contengan  componentes electrónicos.  ANEXO V EXAMEN «CE» DE TIPO (Módulo B) A. Examen «CE» de tipo para los componentes de  seguridad1. El examen «CE» de tipo es el procedimiento mediante el cual un organismo notificado  comprueba y certifica que un ejemplar representativo de un componente de seguridad permitirá al  ascensor en el que se monte correctamente cumplir las disposiciones pertinentes de la Directiva. 2. El fabricante del componente de seguridad, o su representante establecido en la Comunidad,  presentará la solicitud de examen «CE» de tipo ante el organismo notificado que él mismo elija. La solicitud incluirá: - nombre, apellidos y dirección del fabricante del componente de seguridad y, si la solicitud la  presenta un representante autorizado, también el nombre, los apellidos y la dirección de este  último, junto con el lugar de fabricación de los componentes de seguridad, - una declaración escrita en la que se especifique que la misma solicitud no se ha presentado a  ningún otro organismo notificado, - la documentación técnica, - un ejemplar representativo del componente de seguridad o bien la indicación del lugar en donde  éste puede ser examinado. El organismo notificado podrá solicitar, previa justificación, otros  ejemplares. 3. La documentación técnica deberá permitir la evaluación de la conformidad y la aptitud del  componente de seguridad para hacer que el ascensor en el que se monte correctamente se ajuste a las  disposiciones de la Directiva. En la medida en que sea necesario para la evaluación de la conformidad, la documentación técnica  incluirá los elementos siguientes: - una descripción general del componente de seguridad, incluido su ámbito de utilización (en  particular, los posibles límites de velocidad, de carga y de energía) y las condiciones de la misma  (en particular, atmósferas potencialmente explosivas, exposición a factores climáticos), - planos o esquemas de diseño y fabricación, - los requisitos esenciales previstos y la solución adoptada para cumplirlos (por ejemplo: norma  armonizada), - si ha lugar, los resultados de los ensayos o de los cálculos realizados por el fabricante o  subcontratados por éste, - un ejemplar de las instrucciones de montaje de los componentes de seguridad, - las disposiciones que se adoptarán en la fabricación para garantizar la conformidad de los  componentes de seguridad fabricados en serie con el componente de seguridad examinado. 4. El organismo notificado: - examinará la documentación técnica para evaluar su aptitud para alcanzar los fines propuestos, - examinará el componente de seguridad para comprobar que se ajusta a lo indicado en la  documentación técnica, - realizará o hará realizar los controles apropiados y los ensayos necesarios para comprobar si las  soluciones adoptadas por el fabricante del componente de seguridad cumplen los requisitos de la  Directiva y permiten que el componente de seguridad realice su función, cuando esté correctamente  montado en un ascensor. 5. Si el ejemplar representativo del componente de seguridad cumple las disposiciones de la  Directiva que le sean aplicables, el organismo notificado expedirá al solicitante un certificado de  examen «CE» de tipo. El certificado incluirá el nombre y la dirección del fabricante de dicho  componente de seguridad, las conclusiones del control, las condiciones de validez del certificado y  los datos necesarios para identificar el tipo aprobado. La Comisión, los Estados miembros y los demás organismos notificados podrán obtener una copia del  certificado y, presentando una solicitud motivada, una copia de la documentación técnica y de las  actas de los exámenes, cálculos o ensayos efectuados. Si el organismo notificado se niega a expedir  el certificado «CE» de tipo al fabricante, deberá motivar su denegación de forma detallada. Se  deberá establecer un procedimiento de recurso. 6. El fabricante del componente de seguridad, o su representante establecido en la Comunidad,  informará al organismo notificado de cualquier modificación, por pequeña que ésta sea, que haya  introducido o vaya a introducir en el componente de seguridad aprobado, incluidas las nuevas  extensiones o variantes no precisadas en la documentación técnica inicial (véase a este respecto el  primer guión del punto 3). El organismo notificado estudiará dichas modificaciones e informará al  solicitante de si el certificado de examen «CE» de tipo sigue siendo válido (1). 7. Cada organismo notificado comunicará a los Estados miembros la información pertinente sobre: - los certificados de examen «CE» de tipo que haya expedido, - los certificados de examen «CE» de tipo que haya retirado. Además, cada organismo notificado comunicará a los demás organismos notificados la información  pertinente relativa a los certificados de examen «CE» de tipo que haya retirado. 8. El certificado de examen «CE» de tipo, la documentación y la correspondencia sobre los  procedimientos de examen «CE» de tipo se redactarán en una lengua oficial del Estado miembro en el  que esté establecido el organismo notificado o en una lengua que éste acepte. 9. El fabricante del componente de seguridad o su representante deberá conservar una copia de los  certificados de examen «CE» de tipo y de sus complementos junto con la documentación técnica  durante diez años a partir de la última fecha de fabricación del componente de seguridad. Si ni el fabricante de un componente de seguridad ni su representante están establecidos en la  Comunidad, la obligación de conservar disponible la documentación técnica corresponderá a la  persona responsable de la puesta en el mercado del componente de seguridad en el mercado  comunitario. B. Examen «CE» de tipo para los ascensores1. El examen «CE» de tipo es el procedimiento mediante  el cual un organismo notificado comprueba y certifica que un ascensor modelo o un ascensor respecto  del cual no se ha previsto ninguna extensión ni variante cumple las disposiciones de la Directiva. 2. La solicitud de examen «CE» de tipo del ascensor la presentará el instalador del ascensor ante  el organismo notificado que él mismo elija. La solicitud incluirá: - el nombre, los apellidos y la dirección del instalador del ascensor, - una declaración escrita en la que se especifique que la misma solicitud no se ha presentado a  ningún otro organismo notificado, - la documentación técnica, - la indicación del lugar en donde el ascensor modelo puede ser examinado. Éste deberá incluir los  elementos de los extremos y comunicar al menos tres niveles (alto, bajo e intermedio). 3. La documentación técnica deberá permitir la evaluación de la conformidad del ascensor con las  disposiciones de la Directiva y la comprensión de su diseño y funcionamiento. En la medida en que sea necesario para la evaluación de la conformidad, la documentación técnica  incluirá los elementos siguientes: - una descripción general del ascensor modelo. La documentación técnica indicará claramente todas  las posibilidades de extensión que ofrezca el ascensor modelo presentado a examen (véase el  apartado 4 del artículo 1), - planos o esquemas de diseño y de fabricación, - los requisitos esenciales previstos y la solución adoptada para cumplirlos (por ejemplo: norma  armonizada), - una copia de las declaraciones de conformidad «CE» relativas a los componentes de seguridad  utilizados en la fabricación del ascensor, - si ha lugar, los resultados de los ensayos o de los cálculos realizados por el fabricante o  subcontratados por éste, - un ejemplar de las instrucciones de utilización del ascensor, - las disposiciones que se adoptarán para la instalación a fin de garantizar la conformidad del  ascensor fabricado en serie con las disposiciones de la Directiva. 4. El organismo notificado: - examinará la documentación técnica para evaluar su aptitud para alcanzar los fines propuestos, - examinará el ascensor modelo para comprobar que se ajusta a lo indicado en la documentación  técnica, - realizará o hará realizar los controles apropiados y los ensayos necesarios para comprobar que  las soluciones adoptadas por el instalador del ascensor cumplen los requisitos de la Directiva y  permiten que el ascensor se ajuste a los mismos. 5. Si el ascensor modelo cumple las disposiciones de la Directiva que le sean aplicables, el  organismo notificado expedirá al solicitante un certificado de examen «CE» de tipo. El certificado  incluirá el nombre y la dirección del instalador del ascensor, las conclusiones del control, las  condiciones de validez del certificado y los datos necesarios para identificar el tipo aprobado. La Comisión, los Estados miembros y los demás organismos notificados podrán obtener una copia del  certificado y, presentando una solicitud motivada, una copia de la documentación técnica y de las  actas de los exámenes, cálculos o ensayos efectuados. Si el organismo notificado se niega a expedir el certificado de examen «CE» de tipo al fabricante,  deberá motivar su denegación de forma detallada. Se deberá establecer un procedimiento de recurso. 6. El instalador del ascensor informará al organismo notificado de cualquier modificación, por  pequeña que ésta sea, que haya introducido o vaya a introducir en el ascensor aprobado, incluidas  las nuevas extensiones o variantes no precisadas en la documentación técnica inicial (véase a este  respecto el primer guión del punto 3). El organismo notificado estudiará dichas modificaciones e  informará al solicitante de si el certificado de examen «CE» de tipo sigue siendo válido (1). 7. Cada organismo notificado comunicará a los Estados miembros la información pertinente sobre: - los certificados de examen «CE» de tipo que haya expedido, - los certificados de examen «CE» de tipo que haya retirado. Además, cada organismo notificado comunicará a los demás organismos notificados la información  pertinente relativa a los certificados de examen «CE» de tipo que haya retirado. 8. El certificado de examen «CE» de tipo, la documentación y la correspondencia sobre los  procedimientos de examen «CE» de tipo, se redactarán en una lengua oficial del Estado miembro en el  que esté establecido el organismo notificado o en una lengua que éste acepte. 9. El instalador del ascensor conservará una copia de los certificados de examen «CE» de tipo y de  sus complementos junto con la documentación técnica durante un plazo de diez años a partir de la  última fecha de fabricación del ascensor conforme al ascensor modelo. (1) Si el organismo notificado lo estima necesario podrá optar por expedir un complemento  del certificado original de examen «CE» de tipo, o bien por pedir que se presente una nueva  solicitud. (1) Si el organismo notificado lo estima necesario podrá optar por expedir un complemento del  certificado original de examen «CE» de tipo, o bien por pedir que se presente una nueva solicitud.  ANEXO VI CONTROL FINAL 1. El control final es el procedimiento mediante el cual el  instalador del ascensor que cumple las disposiciones del punto 2 se cerciora y declara que el  ascensor que se pone en el mercado cumple los requisitos de la Directiva. El instalador del  ascensor colocará el marcado «CE» en la cabina de cada ascensor y extenderá una declaración «CE» de  conformidad.2. El instalador del ascensor tomará todas las medidas necesarias para que el ascensor que se  comercializa se ajuste al ascensor modelo descrito en el certificado de examen «CE» de tipo y  cumpla los requisitos esenciales de seguridad y salud que le sean aplicables. 3. El instalador del ascensor conservará una copia de la declaración «CE» de conformidad y del  certificado de control final a que se refiere el punto 6 durante un período de al menos diez años a  partir de la comercialización del ascensor. 4. El instalador del ascensor elegirá el organismo notificado que realizará o hará realizar el  control final del ascensor que vaya a ser puesto en el mercado. Para comprobar la conformidad del  ascensor con los correspondientes requisitos de la Directiva se realizarán el control y los ensayos  adecuados, definidos en las normas aplicables contempladas en el artículo 5 de la Directiva, o  ensayos equivalentes. Dichos controles y ensayos se referirán principalmente a: a) examen de la documentación para comprobar que el ascensor se ajusta al ascensor modelo aprobado  con arreglo a la parte B del Anexo V; b) - funcionamiento del ascensor vacío y con carga máxima, para comprobar el correcto montaje y el  buen funcionamiento de los dispositivos de seguridad (extremo del recorrido, bloqueos, etc.), - funcionamiento del ascensor vacío y con carga máxima, para comprobar el correcto funcionamiento  de los dispositivos de seguridad en caso de interrupción del suministro de energía, - ensayo estático con una carga de 1,25 veces la carga nominal. La carga nominal será la mencionada en el punto 5 del Anexo I. Después de estos ensayos, el organismo notificado comprobará que no se ha producido ninguna  deformación ni deterioro que pongan en peligro la utilización del ascensor. 5. El organismo notificado deberá recibir la siguiente documentación: - el plano de conjunto del ascensor, - los planos y esquemas necesarios para el control final, sobre todo los esquemas de los circuitos  de mando, - un ejemplar de las instrucciones de utilización citadas en el punto 6.2. del Anexo I. El organismo notificado no podrá exigir planos detallados o información precisa que no sean  necesarios para comprobar la conformidad del ascensor que se vaya a comercializar con el ascensor  modelo descrito en la declaración de examen «CE» de tipo. 6. Si el ascensor cumple las disposiciones de la Directiva, el organismo notificado colocará o hará  colocar su número de identificación al lado del marcado «CE», de conformidad con el Anexo III, y  expedirá un certificado de control final en el que constarán los controles y ensayos efectuados. El organismo notificado rellenará las páginas que correspondan del cuaderno de incidencias a que se  refiere el punto 6.2. del Anexo I. Si el organismo notificado deniega la concesión del certificado de control final, deberá justificar  detalladamente tal decisión e indicar qué medios pueden emplearse para obtenerlo. Cuando el  instalador del ascensor vuelva a presentar su solicitud de control final deberá hacerlo ante el  mismo organismo notificado. 7. El certificado de control final, la documentación y la correspondencia sobre los procedimientos  de certificación se redactarán en una lengua oficial del Estado miembro en el que esté establecido  el organismo notificado o en una lengua aceptada por éste.  ANEXO VII CRITERIOS MÍNIMOS QUE DEBEN TENER EN CUENTA LOS ESTADOS MIEMBROS PARA LA  NOTIFICACIÓN DE LOS ORGANISMOS 1. El organismo, su director y el personal encargado de realizar  las operaciones de verificación no podrán ser ni el diseñador, ni el constructor, ni el proveedor,  ni el fabricante de los componentes de seguridad, ni el instalador de los ascensores por ellos  controlados, ni tampoco el representante de ninguna de esas personas. El organismo, su director y  el personal encargado de la supervisión de los sistemas de aseguramiento de calidad mencionados en  el artículo 8 de la Directiva tampoco podrán ser ni el diseñador, ni el constructor, ni el  proveedor, ni el fabricante de los componentes de seguridad, ni el instalador de los ascensores por  ellos controlados, ni tampoco el representante de ninguna de esas personas. No podrán intervenir,  ni directamente ni como representantes, en el diseño, fabricación, comercialización o mantenimiento  de dichos componentes de seguridad ni en la instalación de dichos ascensores. Esto no obstará para  que el fabricante de los componentes de seguridad o el instalador del ascensor y el organismo  puedan intercambiarse información técnica. 2. El organismo y el personal encargado del control llevarán a cabo las operaciones de control o de  supervisión con total integridad profesional y competencia técnica y libres de toda presión o  coacción, en particular de las de tipo económico, que puedan afectar a su juicio o a los resultados  de su control, en particular, de las procedentes de personas o grupos de personas interesadas en  los resultados del control o de la supervisión. 3. El organismo dispondrá del personal y los medios necesarios para realizar de forma adecuada las  tareas técnicas y administrativas relacionadas con la ejecución de los controles o de la  supervisión; deberá también tener acceso al material necesario para las verificaciones  extraordinarias. 4. El personal encargado de los controles deberá poseer: - una buena formación técnica y profesional, - un conocimiento adecuado de los requisitos de los controles que efectúe y la suficiente práctica  en dichos controles, - la aptitud necesaria para redactar las certificaciones, actas e informes que constituyen la  materialización de los controles efectuados. 5. Deberá garantizarse la independencia del personal encargado del control. La remuneración de los  empleados no dependerá ni del número de controles que efectúen ni de los resultados de éstos. 6. El organismo deberá contratar un seguro de responsabilidad civil, a no ser que dicha  responsabilidad se halle cubierta por el Estado, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación  nacional, o que los controles los efectúe directamente el Estado miembro. 7. El personal del organismo estará obligado al secreto profesional sobre todo aquello que llegue a  su conocimiento en el desempeño de sus funciones (excepto ante las autoridades administrativas  competentes del Estado en el que ejerza su actividad), de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva  o en toda disposición de Derecho interno que la haga efectiva.  ANEXO VIII ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL PRODUCTO (Módulo E) 1.  El aseguramiento de  calidad del producto es el procedimiento mediante el cual el fabricante del componente de seguridad  que cumple las obligaciones del punto 2, se cerciora y declara que los componentes de seguridad son  conformes con el tipo descrito en el certificado de examen «CE» de tipo y cumplen los requisitos de  la Directiva que les son aplicables, y que el componente de seguridad es apto para hacer que el  ascensor en el que se monte de manera adecuada se ajuste a las disposiciones de la Directiva. El fabricante del componente de seguridad o su representante establecido en la Comunidad estampará  el marcado «CE» en cada componente de seguridad y hará una declaración «CE» de conformidad. El  marcado «CE» irá acompañado del número de identificación del organismo notificado responsable de la  vigilancia mencionada en el punto 4. 2. El fabricante empleará un sistema de aseguramiento de calidad aprobado para el control final del  componente de seguridad y los ensayos, según lo especificado en el punto 3, y estará sujeto a la  vigilancia mencionada en el punto 4. 3. Sistema de aseguramiento de calidad3.1. El fabricante del componente de seguridad presentará,  para los componentes de seguridad de que se trate, una solicitud de evaluación de su sistema de  aseguramiento de calidad en el organismo notificado que él mismo elija. Esta solicitud incluirá: - toda la información pertinente relativa a los componentes de seguridad contemplados, - la documentación relativa al sistema de aseguramiento de calidad, - la documentación técnica de los componentes de seguridad aprobados y una copia de los  certificados de examen «CE» de tipo. 3.2. En el marco del sistema de aseguramiento de calidad, se examinará cada componente de seguridad  y se realizarán los ensayos adecuados, según las normas pertinentes citadas en el artículo 5, o  bien ensayos equivalentes con el fin de garantizar su conformidad con los correspondientes  requisitos de la Directiva. Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante del componente de  seguridad deberán figurar en una documentación llevada de manera sistemática y ordenada en forma de  medidas, procedimientos e instrucciones escritas. Dicha documentación del sistema de aseguramiento  de calidad permitirá una interpretación uniforme de los programas, planos, manuales y expedientes  de calidad; En especial, incluirá una descripción adecuada de: a) los objetivos de calidad; b) el organigrama y las responsabilidades del personal de gestión y sus poderes en lo que respecta  a la calidad de los componentes de seguridad; c) los controles y ensayos que se realizarán después de la fabricación; d) los medios para verificar el funcionamiento eficaz del sistema de aseguramiento de calidad; e) los expedientes de calidad, tales como los informes de inspección y los datos de ensayos, los  datos de calibración, los informes sobre la cualificación del personal afectado, etc. 3.3. El organismo notificado evaluará el sistema de aseguramiento de calidad para determinar si  cumple los requisitos especificados en el punto 3.2, y dará por supuesto el cumplimiento de dichos  requisitos cuando se trate de sistemas de calidad que apliquen la correspondiente norma armonizada  (1). El equipo de auditores tendrá por lo menos un miembro que posea experiencia de asesor en el ámbito  de la tecnología de los aparatos elevadores. El procedimiento de evaluación incluirá una visita de  inspección a las instalaciones del fabricante de los componentes de seguridad. A continuación, notificará su decisión al fabricante de los componentes de seguridad. La  notificación incluirá las conclusiones del control y la decisión de evaluación motivada. 3.4. El fabricante del componente de seguridad se comprometerá a cumplir las obligaciones que se  deriven del sistema de aseguramiento de calidad tal como esté aprobado y a mantenerlo de forma que  siga resultando adecuado y eficaz.El fabricante de los componentes de seguridad, o su representante establecido en la Comunidad,  deberá informar al organismo notificado que ha aprobado el sistema de aseguramiento de calidad de  todo proyecto de adaptación del sistema de aseguramiento de calidad. El organismo notificado deberá evaluar las modificaciones propuestas y decidir si el sistema de  aseguramiento de calidad modificado sigue cumpliendo los requisitos contemplados en el punto 3.2 o  si es necesaria una nueva evaluación. Deberá notificar su decisión al fabricante. La notificación incluirá las conclusiones del control y  la decisión de evaluación motivada. 4. Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo notificado4.1. El objetivo de la vigilancia  consiste en verificar que el fabricante del componente de seguridad cumple debidamente las  obligaciones que le impone el sistema de aseguramiento de calidad aprobado. 4.2. El fabricante permitirá la entrada del organismo notificado en las fábricas, almacenes e  instalaciones de inspección y ensayos, para que éste pueda hacer las inspecciones necesarias, y le  proporcionará toda la información necesaria, en especial: - la documentación sobre el sistema de aseguramiento de calidad, - la documentación técnica, - los expedientes de calidad, como por ejemplo, los informes de inspección y los datos sobre  ensayos y sobre calibración, los informes sobre la cualificación del personal afectado, etc. 4.3. El organismo notificado efectuará periódicamente auditorías a fin de asegurarse de que el  fabricante de los componentes de seguridad mantiene y aplica el sistema de aseguramiento de calidad  y facilitará un informe de la auditoría al fabricante de los componentes de seguridad. 4.4. Además, el organismo notificado podrá efectuar visitas de inspección de improviso al  fabricante de los componentes de seguridad. En el transcurso de dichas visitas, el organismo notificado podrá efectuar o hacer efectuar ensayos  con objeto de comprobar, si se considera necesario, el buen funcionamiento del sistema de  aseguramiento de calidad; presentará al fabricante de los componentes de seguridad un informe de la  visita de inspección y, si se hubiese realizado un ensayo, el informe del mismo. 5. Durante 10 años a partir de la última fecha de fabricación del componente de seguridad, el  fabricante deberá tener a disposición de las autoridades nacionales: - la documentación mencionada en el tercer guión del párrafo segundo del punto 3.1, - las adaptaciones citadas en el párrafo segundo del punto 3.4, - las decisiones e informes del organismo notificado a que se hace referencia en el último párrafo  del punto 3.4 y en los puntos 4.3 y 4.4. 6. Cada organismo notificado deberá comunicar a los demás organismos notificados la información  pertinente relativa a las aprobaciones de sistemas de calidad expedidas o retiradas. (1) Dicha norma armonizada será la EN 29003, completada, si hace falta, con objeto de  tener en cuenta la especificidad de los componentes de seguridad.  ANEXO IX ASEGURAMIENTO DE CALIDAD TOTAL (Módulo H) 1. El aseguramiento de calidad total  es el procedimiento mediante el cual el fabricante del componente de seguridad que cumple las  obligaciones establecidas en el punto 2 se cerciora y declara que los componentes de seguridad  considerados cumplen los requisitos de la Directiva que les son aplicables, así como la aptitud del  componente de seguridad para permitir que el ascensor en el que se monte correctamente cumpla las  disposiciones de la Directiva. El fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, estampará el marcado «CE» en cada  componente de seguridad y hará una declaración «CE» de conformidad. El marcado «CE» irá acompañado  del número de identificación del organismo notificado responsable de la vigilancia mencionada en el  punto 4. 2. El fabricante aplicará un sistema de aseguramiento de calidad aprobado para el diseño, la  fabricación y la inspección final de los componentes de seguridad y los ensayos, tal y como se  especifica en el punto 3, y estará sujeto a la vigilancia mencionada en el punto 4. 3. Sistema de aseguramiento de calidad3.1. El fabricante presentará una solicitud de evaluación de  su sistema de aseguramiento de calidad en un organismo notificado de su elección. La solicitud incluirá: - toda la información pertinente sobre los componentes de seguridad- la documentación relativa al  sistema de aseguramiento de calidad. 3.2. El sistema de aseguramiento de calidad asegurará la conformidad de los componentes de  seguridad con los requisitos de la Directiva que les son aplicables, y permitirá que los ascensores  en los que se monten correctamente cumplan dichas disposiciones. Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante deberán figurar en una  documentación llevada de manera sistemática y ordenada en forma de medidas, procedimientos e  instrucciones escritas. La documentación del sistema de aseguramiento de calidad permitirá una  interpretación uniforme de las medidas de procedimiento y de calidad, como por ejemplo, los  programas, planos, manuales y expedientes de calidad. En especial, dicha documentación incluirá una descripción adecuada de: - los objetivos de calidad, del organigrama y las responsabilidades del personal de gestión y sus  poderes en lo que se refiere a la calidad del diseño y a la calidad de los componentes de  seguridad- las especificaciones técnicas del diseño, incluidas las normas que se aplicarán y, en  caso de que las normas a que hace referencia el artículo 5 no se apliquen en su totalidad, los  medios que se utilizarán para que se cumplan los requisitos esenciales de la Directiva que son de  aplicación a los componentes de seguridad- las técnicas de control y verificación del diseño, los  procesos y las actividades sistemáticas que se utilizarán en el momento del diseño de los  componentes de seguridad- las técnicas correspondientes de fabricación, de control de la calidad y  de aseguramiento de la calidad, y los procesos y actividades sistemáticas que serán utilizados-  los controles y ensayos que se efectuarán antes, durante y después de la fabricación, y su  frecuencia- los expedientes de calidad, como por ejemplo, los informes de inspección y los datos  de ensayos y de calibración, los informes sobre la cualificación del personal afectado, etc. - los medios para verificar la obtención de la calidad deseada en materia de diseño y de producto,  y el funcionamiento eficaz del sistema de aseguramiento de calidad. 3.3. El organismo notificado evaluará el sistema de aseguramiento de calidad para determinar si  cumple los requisitos a que se refiere el punto 3.2. Dará por supuesto el cumplimiento de dichos  requisitos cuando se trate de sistemas de calidad que apliquen la norma armonizada correspondiente  (1). El equipo de auditores tendrá por lo menos un miembro que posea experiencia de asesor en el ámbito  de la tecnología de los ascensores. El procedimiento de evaluación incluirá una visita a las  instalaciones del fabricante. La decisión se notificará al fabricante de los componentes de seguridad e incluirá las conclusiones  del control y la decisión de evaluación motivada. 3.4. El fabricante de los componentes de seguridad se comprometerá a cumplir las obligaciones que  se deriven del sistema de aseguramiento de calidad tal como se haya aprobado y a mantenerlo de  forma que siga resultando adecuado y eficaz. El fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, mantendrá informado al organismo  notificado que haya aprobado el sistema de aseguramiento de calidad de cualquier proyecto de  adaptación del mismo. El organismo notificado evaluará las modificaciones propuestas y decidirá si el sistema de  aseguramiento de calidad modificado sigue cumpliendo los requisitos contenidos en el punto 3.2, o  si es precisa una nueva evaluación. El organismo notificado notificará su decisión al fabricante. Esta notificación incluirá las  conclusiones del control y la decisión de evaluación motivada. 4. Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo notificado4.1. El objetivo de la vigilancia  consiste en cerciorarse de que el fabricante de los componentes de seguridad cumple debidamente las  obligaciones que le impone el sistema de aseguramiento de calidad aprobado. 4.2. El fabricante de los componentes de seguridad autorizará al organismo notificado a tener  acceso, con fines de inspección, a sus instalaciones de diseño, fabricación, inspección, ensayo y  almacenamiento y le facilitará toda la información necesaria, en particular: - la documentación sobre el sistema de aseguramiento de calidad- los expedientes de calidad  previstos en la fase de diseño del sistema de aseguramiento de calidad, como por ejemplo los  resultados de los análisis, cálculos, ensayos, etc. - los expedientes de calidad previstos en la fase del sistema de aseguramiento de calidad dedicada  a la fabricación, tales como informes de inspección y datos de ensayos, datos de calibración,  informes sobre la cualificación del personal afectado, etc. 4.3. El organismo notificado realizará auditorías periódicamente para cerciorarse de que el  fabricante de los componentes de seguridad mantiene y aplica el sistema de aseguramiento de  calidad, y facilitará un informe de la auditoría al fabricante de los componentes de seguridad. 4.4. Además, el organismo notificado podrá efectuar visitas de inspección de improviso al  fabricante de los componentes de seguridad. En el transcurso de dichas visitas, el organismo  notificado podrá efectuar o hacer efectuar ensayos para comprobar, si es necesario, que el sistema  de aseguramiento de calidad funciona correctamente. Dicho organismo facilitará al fabricante de los  componentes de seguridad un informe de la visita de inspección y, cuando se hayan realizado  ensayos, entregará un informe del ensayo al fabricante de los componentes de seguridad. 5. El fabricante de los componentes de seguridad, o su representante, tendrá a disposición de las  autoridades nacionales, durante 10 años a partir de la última fecha de fabricación del componente  de seguridad: - la documentación contemplada en el segundo guión del párrafo segundo del punto 3.1. - las adaptaciones contempladas en el párrafo segundo del punto 3.4. - las decisiones e informes del organismo notificado contemplados en el último párrafo del punto  3.4. y en los puntos 4.3. y 4.4. Cuando ni el fabricante de los componentes de seguridad ni su representante estén establecidos en  la Comunidad, la obligación de conservar disponible la documentación técnica corresponderá a la  persona responsable de la comercialización de los componentes de seguridad en el mercado  comunitario. 6. Cada organismo notificado comunicará a los demás organismos notificados la información  pertinente relativa a la aprobación de los sistemas de calidad expedidos o retirados. 7. La documentación y la correspondencia sobre los procedimientos de aseguramiento de calidad total  se redactarán en una lengua oficial del Estado miembro en el que esté establecido el organismo  notificado o en una lengua aceptada por éste. (1) Dicha norma armonizada será la EN 29001, completada, si hace falta, con objeto de  tener en cuenta la especificidad de los componentes de seguridad.  ANEXO X VERIFICACIÓN POR UNIDAD (Módulo G) 1. La verificación por unidad es el  procedimiento mediante el cual el instalador de un ascensor se cerciora y declara que el ascensor  que se comercializa y que ha obtenido el certificado de conformidad a que se refiere el punto 4  cumple los requisitos de la Directiva. El instalador del ascensor estampará el marcado «CE» en la  cabina del mismo, y hará una declaración «CE» de conformidad. 2. El instalador del ascensor presentará la solicitud de verificación por unidad en el organismo  notificado que él mismo haya elegido. La solicitud incluirá: - el nombre y dirección del instalador del ascensor, así como el lugar en el que se halle instalado  el ascensor- una declaración escrita en la que se especifique que la misma solicitud no se ha  presentado a ningún otro organismo notificado- la documentación técnica. 3. El objetivo de la documentación técnica es permitir la evaluación de la conformidad con los  requisitos de la Directiva y la comprensión del diseño, de la instalación y del funcionamiento del  ascensor. En la medida en que sea necesario para la evaluación de la conformidad, la documentación técnica  incluirá los elementos siguientes: - descripción general del ascensor- planos o esquemas del diseño y la fabricación- los requisitos  esenciales previstos y la solución adoptada para cumplirlos (por ejemplo: norma armonizada)- si ha  lugar, los resultados de los ensayos o de los cálculos realizados por el instalador del ascensor o  subcontratados por éste- un ejemplar de las instrucciones de utilización del ascensor- una copia  de los certificados de examen «CE» de tipo de los componentes de seguridad utilizados. 4. El organismo notificado examinará la documentación técnica y el ascensor y realizará los ensayos  adecuados definidos en la norma o normas aplicables mencionadas en el artículo 5 de la Directiva, o  ensayos equivalentes para verificar su conformidad con los requisitos aplicables de la Directiva. En caso de que el ascensor se ajuste a las disposiciones de la Directiva, el organismo notificado  estampará o mandará estampar su número de identificación al lado del marcado «CE», de acuerdo con  el Anexo III, y expedirá un certificado de conformidad relativo a los ensayos efectuados. El organismo notificado cumplimentará las páginas correspondientes del cuaderno de incidencias  citado en el punto 6.2. del Anexo I. Si el organismo notificado se niega a expedir el certificado de conformidad, deberá motivar su  decisión de forma detallada e indicar qué medios pueden emplearse para obtener la conformidad.  Cuando el instalador del ascensor vuelva a solicitar la verificación, deberá hacerlo ante el  organismo notificado. 5. El certificado de conformidad, la documentación y la correspondencia sobre los procedimientos de  verificación por unidad se redactarán en una lengua oficial del Estado miembro en el que esté  establecido el organismo notificado, o en una lengua aceptada por éste. 6. El instalador del ascensor conservará junto con la documentación técnica una copia del  certificado de conformidad durante diez años a partir de la comercialización del ascensor.  ANEXO XI CONFORMIDAD CON EL TIPO, CON CONTROLES POR MUESTREO (Módulo C) 1. La  conformidad con el tipo es el procedimiento mediante el cual el fabricante de los componentes de  seguridad, o su representante establecido en la Comunidad, se cerciora y declara que los  componentes de seguridad son conformes con el tipo descrito en el certificado «CE» de tipo y  cumplen los requisitos de la Directiva que les son aplicables, y permiten que el ascensor en el que  se monten correctamente cumpla los requisitos esenciales de seguridad y de salud de la Directiva. El fabricante de los componentes de seguridad, o su representante establecido en la Comunidad,  estampará el marcado «CE» en cada componente de seguridad, y hará una declaración «CE» de  conformidad. 2. El fabricante de los componentes de seguridad tomará todas las medidas necesarias para que el  procedimiento de fabricación asegure la conformidad de los componentes de seguridad fabricados con  el tipo descrito en el certificado de examen «CE» de tipo, así como con los requisitos de la  Directiva que les sean aplicables. 3. El fabricante de los componentes de seguridad, o su representante, deberá conservar una copia de  la declaración «CE» de conformidad durante diez años a partir de la última fecha de fabricación del  componente de seguridad. Cuando ni el fabricante de los componentes de seguridad ni su representante estén establecidos en  la Comunidad, esta obligación de conservar disponible la documentación técnica corresponderá a la  persona responsable de la puesta en el mercado comunitario de los componentes de seguridad. 4. El organismo notificado elegido por el fabricante deberá realizar o hacer realizar controles de  los componentes de seguridad a intervalos aleatorios. Este organismo notificado tomará in situ una  muestra apropiada de los componentes de seguridad acabados y la controlará y realizará los ensayos  oportunos según la norma o normas aplicables citadas en el artículo 5, u otros ensayos  equivalentes, con objeto de comprobar la conformidad de la producción con los correspondientes  requisitos de la Directiva. En aquellos casos en que una o más de las unidades de los componentes  de seguridad controlados no sean conformes, el organismo notificado tomará las medidas  pertinentes. Los elementos que deban tenerse en cuenta para el control de los componentes de seguridad se  establecerán de común acuerdo entre todos los organismos notificados encargados de este  procedimiento, teniendo en cuenta las características esenciales de los componentes de seguridad  que figuran en el Anexo IV. El fabricante estampará, bajo la responsabilidad del organismo notificado, el número de  identificación de este último, durante el proceso de fabricación. 5. La documentación y la correspondencia sobre los procedimientos de control por muestreo a que se  refiere el punto 4 se redactarán en una lengua oficial del Estado miembro en el que esté  establecido el organismo notificado o en una lengua aceptada por éste.  ANEXO XII ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL PRODUCTO ASCENSOR (Módulo E) 1. El aseguramiento  de calidad del producto es el procedimiento mediante el cual el instalador de un ascensor que  cumple las obligaciones del punto 2 se cerciora y declara que los ascensores instalados son  conformes con el tipo descrito en el certificado «CE» de tipo y cumplen los requisitos de la  Directiva que les son aplicables. El instalador de un ascensor estampará el marcado «CE» en cada ascensor y hará una declaración «CE»  de conformidad. El marcado «CE» irá acompañado del número de identificación del organismo  notificado responsable de la vigilancia mencionada en el punto 4. 2. El instalador de un ascensor empleará un sistema aprobado de calidad para el control final del  ascensor y los ensayos, según lo especificado en el punto 3, y estará sujeto a la vigilancia  mencionada en el punto 4. 3. Sistema de aseguramiento de calidad3.1 El instalador de un ascensor presentará para los  ascensores una solicitud de evaluación de su sistema de aseguramiento de calidad ante un organismo  notificado, que él mismo elegirá. Esta solicitud incluirá: - toda la información pertinente relativa a los ascensores de que se trate- la documentación  relativa al sistema de aseguramiento de calidad- la documentación técnica de los ascensores  aprobados y una copia de los certificados de examen «CE» de tipo. 3.2 En el marco del sistema de aseguramiento de calidad, se examinará cada ascensor y se realizarán  los ensayos adecuados, según las normas aplicables citadas en el artículo 5 de la Directiva, o bien  ensayos equivalentes, con el fin de verificar su conformidad con los correspondientes requisitos de  la Directiva. Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el instalador de un ascensor deberán  figurar en una documentación llevada de manera sistemática y ordenada, en forma de medidas,  procedimientos e instrucciones escritas. Dicha documentación del sistema de aseguramiento de  calidad permitirá una interpretación uniforme de los programas, planos, manuales y expedientes de  calidad. En especial, incluirá una descripción adecuada de: a) los objetivos de calidadb) el organigrama y las responsabilidades del personal de gestión y sus  poderes en lo que respecta a la calidad de los ascensoresc) los controles y ensayos que se  realizarán antes de la puesta en el mercado y que incluirán, por lo menos, los ensayos previstos en  la letra b) del punto 4 del Anexo VId) los medios para verificar el funcionamiento eficaz del  sistema de aseguramiento de calidade) los expedientes de calidad, tales como los informes de  inspección y los datos de los ensayos, los datos de calibración, los informes sobre la  cualificación del personal afectado, etc. 3.3 El organismo notificado evaluará el sistema de aseguramiento de calidad para determinar si  cumple los requisitos especificados en el punto 3.2, y dará por supuesto el cumplimiento de dichos  requisitos cuando se trate de sistemas de calidad que apliquen la correspondiente norma armonizada  (1). El equipo de auditores tendrá por lo menos un miembro que posea experiencia de asesor en el ámbito  de la tecnología de los ascensores. El procedimiento de evaluación incluirá una visita de  inspección a los locales del instalador del ascensor y una visita de inspección a una obra. La decisión se notificará al instalador del ascensor. Dicha notificación incluirá las conclusiones  del control y la decisión de evaluación motivada. 3.4 El instalador del ascensor se comprometerá a cumplir las obligaciones que se deriven del  sistema de aseguramiento de calidad tal como esté aprobado y a mantenerlo de forma que siga  resultando adecuado y eficaz. El instalador del ascensor deberá informar al organismo notificado que haya aprobado el sistema de  aseguramiento de calidad de todo proyecto de adaptación del sistema de aseguramiento de calidad. El organismo notificado deberá evaluar las modificaciones propuestas y decidir si el sistema de  aseguramiento de calidad modificado sigue cumpliendo los requisitos contemplados en el punto 3.2 ó  si es necesaria una nueva evaluación. Deberá notificar su decisión al instalador del ascensor. La notificación incluirá las conclusiones  del control y la decisión de evaluación motivada. 4. Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo notificado4.1 El objetivo de la vigilancia es  garantizar que el instalador del ascensor cumple debidamente las obligaciones que se deriven del  sistema de aseguramiento de calidad aprobado. 4.2 El instalador del ascensor permitirá la entrada del organismo notificado en las instalaciones  de inspección y ensayo, para que éste pueda hacer las inspecciones necesarias, y le proporcionará  toda la información necesaria, en especial: - la documentación sobre el sistema de aseguramiento de calidad- la documentación técnica- los  expedientes de calidad, como, por ejemplo, los informes de inspección y los datos sobre ensayos y  sobre calibración, los informes sobre la cualificación del personal afectado, etc. 4.3 El organismo notificado efectuará periódicamente auditorías a fin de asegurarse de que el  instalador del ascensor mantiene y aplica el sistema de aseguramiento de calidad, y facilitará un  informe de las auditorías al instalador del ascensor. 4.4 Por otra parte, el organismo notificado podrá efectuar visitas de inspección de improviso a las  obras en las que se instale un ascensor. En el transcurso de dichas visitas, el organismo notificado podrá efectuar o hacer efectuar ensayos  con objeto de comprobar, si se considera necesario, el buen funcionamiento del sistema de  aseguramiento de calidad y del ascensor; presentará al instalador del ascensor un informe sobre la  inspección y, si se hubiese realizado un ensayo, un informe sobre el mismo. 5. Durante 10 años a partir de la última fecha de fabricación del ascensor, el instalador del  ascensor deberá mantener a disposición de las autoridades nacionales: - la documentación mencionada en el tercer guión del párrafo segundo del punto 3.1- las  adaptaciones citadas en el párrafo segundo del punto 3.4- las decisiones e informes del organismo  notificado a que se hace referencia en el último párrafo del punto 3.4 y en los puntos 4.3 y 4.4. 6. Cada organismo notificado deberá comunicar a los demás organismos notificados la información  pertinente relativa a las aprobaciones de los sistemas de calidad expedidos o retirados. (1) Dicha norma armonizada será la EN 29003, completada, si hace falta, con objeto de  tener en cuenta la especificidad de los ascensores.  ANEXO XIII ASEGURAMIENTO DE CALIDAD TOTAL (Módulo H) 1. El aseguramiento de calidad  total es el procedimiento mediante el cual el instalador de un ascensor que cumple las obligaciones  establecidas en el punto 2 se cerciora y declara que los ascensores considerados cumplen los  requisitos de la Directiva que les son aplicables. El instalador del ascensor estampará el marcado «CE» en cada ascensor y hará una declaración «CE»  de conformidad. El marcado «CE» irá acompañado del número de identificación del organismo  notificado responsable de la vigilancia mencionada en el punto 4. 2. El instalador del ascensor aplicará un sistema de aseguramiento de calidad aprobado para el  diseño, la fabricación, el montaje, la instalación, el control final de los ascensores y los  ensayos, tal como se especifica en el punto 3, y estará sujeto a la vigilancia mencionada en el  punto 4. 3. Sistema de aseguramiento de calidad3.1. El instalador del ascensor presentará una solicitud de  evaluación de su sistema de aseguramiento de calidad en un organismo notificado de su elección. La solicitud incluirá: - toda la información pertinente sobre los ascensores, sobre todo aquélla que facilite una mejor  comprensión de la relación entre el diseño y el funcionamiento del ascensor y que permita evaluar  la conformidad con los requisitos de la Directiva- la documentación relativa al sistema de  aseguramiento de calidad. 3.2. El sistema de aseguramiento de calidad asegurará la conformidad de los ascensores con los  requisitos de la Directiva que les son aplicables. Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el instalador del ascensor deberán  figurar en una documentación llevada de manera sistemática y ordenada en forma de medidas,  procedimientos e instrucciones escritas. Esta documentación del sistema de aseguramiento de calidad  permitirá una interpretación uniforme de las medidas de procedimiento y de calidad, como por  ejemplo, los programas, planos, manuales y expedientes de calidad. En especial, dicha documentación incluirá una descripción adecuada de: - los objetivos de calidad, del organigrama y las responsabilidades del personal de gestión y sus  poderes en lo que se refiere a la calidad del diseño y a la calidad de los ascensores- las  especificaciones técnicas del diseño, incluidas las normas que se aplicarán y, cuando las normas a  que hace referencia el artículo 5 no se apliquen en su totalidad, los medios que se utilizarán para  que se cumplan los requisitos de la Directiva que son de aplicación a los ascensores- las técnicas  de control y verificación del diseño, los procedimientos y las actividades sistemáticas que se  utilizarán en aplicación del diseño de los ascensores- los controles y ensayos que se realizarán  al recibir suministros de materiales, de componentes y de subconjuntos- las técnicas  correspondientes de montaje e instalación y de control de calidad, y los procedimientos y  actividades sistemáticos que serán utilizados- los controles y ensayos que se efectuarán antes  (control de las condiciones de instalación: hueco, ubicación de la máquina, etc.), durante y  después de la instalación [y que incluirán, por lo menos, los ensayos previstos en la letra b) del  punto 4 del Anexo VI], - los expedientes de calidad, como por ejemplo, los informes de inspección y los datos de ensayos y  de calibración, los informes sobre la cualificación del personal afectado, etc. - los medios para verificar la obtención de la calidad deseada en materia de diseño e instalación,  y el funcionamiento eficaz del sistema de aseguramiento de calidad. 3.3. Control de diseñoCuando el diseño no sea totalmente conforme con las normas armonizadas, el  organismo notificado examinará la conformidad del diseño con las disposiciones de la Directiva y,  en caso de que así sea, expedirá al instalador un certificado «CE de examen del diseño», que  precise los límites de su validez y los datos necesarios para la identificación del diseño  aprobado. 3.4. Control del sistema de aseguramiento de calidadEl organismo notificado evaluará el sistema de  aseguramiento de calidad para determinar si cumple los requisitos a que se refiere el punto 3.2.  Dará por supuesto el cumplimiento de dichos requisitos cuando se trate de sistemas de calidad que  apliquen la norma armonizada correspondiente (1). El equipo de auditores tendrá por lo menos un miembro que posea experiencia de asesor en el ámbito  de la tecnología de los ascensores. El procedimiento de evaluación incluirá una visita a los  locales del instalador del ascensor y una visita a una de las obras de instalación. La decisión se notificará al instalador del ascensor. Dicha notificación incluirá las conclusiones  del control y la decisión de evaluación motivada. 3.5. El instalador del ascensor se comprometerá a cumplir las obligaciones que se deriven del  sistema de aseguramiento de calidad tal como se haya aprobado y a hacer que siga resultando  adecuado y eficaz. El instalador mantendrá informado al organismo notificado que haya aprobado el sistema de  aseguramiento de calidad de cualquier proyecto de adaptación del sistema de aseguramiento de  calidad. El organismo notificado evaluará las modificaciones propuestas y decidirá si el sistema de  aseguramiento de calidad modificado sigue cumpliendo los requisitos contenidos en el punto 3.2, o  si es precisa una nueva evaluación. El organismo notificará su decisión al instalador del ascensor. Esta notificación incluirá las  conclusiones del control y la decisión de evaluación motivada. 4. Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo notificado4.1. El objetivo de la vigilancia  consiste en cerciorarse de que el instalador del ascensor cumple debidamente las obligaciones que  se deriven del sistema de aseguramiento de calidad aprobado. 4.2. El instalador del ascensor autorizará al organismo notificado a tener acceso, con fines de  inspección, a sus instalaciones de diseño, fabricación, montaje, instalación, inspección, ensayo y  almacenamiento, y le facilitará toda la información necesaria, en particular: - la documentación sobre el sistema de aseguramiento de calidad- los expedientes de calidad  previstos en la fase de diseño del sistema de aseguramiento de calidad, como, por ejemplo los  resultados de los análisis, cálculos, ensayos, etc. - los expedientes de calidad previstos en la fase del sistema de aseguramiento de calidad dedicada  a la recepción de suministros y a la instalación, como, por ejemplo, los informes de inspección y  los datos de ensayos, los datos de calibración, los informes sobre la cualificación del personal  afectado, etc. 4.3. El organismo notificado realizará auditorías periódicamente para cerciorarse de que el  instalador del ascensor mantiene y aplica el sistema de aseguramiento de calidad, y facilitará un  informe de las auditorías al instalador. 4.4. Además, el organismo notificado podrá efectuar visitas de inspección de improviso a los  locales del instalador de un ascensor o a una de las obras de montaje de un ascensor. En el  transcurso de dichas visitas, el organismo notificado podrá efectuar o hacer efectuar ensayos para  comprobar, si es necesario, que el sistema de aseguramiento de calidad funciona correctamente.  Dicho organismo facilitará al instalador del ascensor un informe de la inspección y, cuando se  hayan realizado ensayos, un informe del ensayo. 5. El instalador de un ascensor mantendrá a disposición de las autoridades nacionales, durante 10  años a partir de la fecha de puesta en el mercado del ascensor: - la documentación contemplada en el segundo guión del párrafo segundo del punto 3.1. - las adaptaciones contempladas en el párrafo segundo del punto 3.5. - las decisiones e informes del organismo notificado contemplados en el último párrafo del punto  3.5 y en los puntos 4.3. y 4.4. Cuando el instalador no esté establecido en la Comunidad, esta obligación incumbirá al organismo  notificado. 6. Cada organismo notificado comunicará a los demás organismos notificados la información  pertinente relativa a las autorizaciones de los sistemas de calidad expedidas o retiradas. 7. La documentación y la correspondencia sobre los procedimientos de aseguramiento de calidad total  se redactarán en una lengua oficial del Estado miembro en el que esté establecido el organismo  notificado, o en una lengua aceptada por éste. (1) Dicha norma armonizada será la EN 29001, completada, si hace falta, con objeto de  tener en cuenta la especificidad de los ascensores.  ANEXO XIV ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN (Módulo D) 1. El aseguramiento de  calidad de la producción es el procedimiento mediante el cual el instalador de un ascensor que  cumple las obligaciones del apartado 2, se cerciora y declara que los ascensores son conformes al  tipo descrito en el certificado de examen «CE» de tipo y cumplen los requisitos de la Directiva que  les son aplicables. El instalador estampará el marcado «CE» en cada ascensor y hará una declaración  escrita de conformidad. El marcado «CE» irá acompañado del número de identificación del organismo  notificado responsable de la vigilancia a que se refiere el apartado 4. 2. El instalador de un ascensor deberá aplicar un sistema de aseguramiento de calidad aprobado para  la producción, la instalación, el control final de los ascensores y los ensayos contemplados en el  apartado 3 y estará sujeto a la vigilancia contemplada en el apartado 4. 3. Sistema de aseguramiento de calidad3.1. El instalador presentará una solicitud de evaluación de  su sistema de aseguramiento de calidad en un organismo notificado, que él mismo elegirá. Esta solicitud incluirá: - toda la información pertinente referente a los ascensores; - la documentación relativa al sistema de aseguramientode calidad; - la documentación técnica del tipo aprobado y una copia del certificado de examen «CE de tipo». 3.2. El sistema de aseguramiento de calidad deberá asegurar la conformidad de los ascensores con  los requisitos de la directiva que les sean aplicables. Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el instalador de un ascensor, deberán  figurar en una documentación llevada de manera sistemática y ordenada en forma de medidas,  procedimientos e instrucciones escritas. La documentación relativa al sistema de aseguramiento de  calidad deberá permitir una interpretación uniforme de los programas, planos, manuales y  expedientes de calidad. En especial, incluirá una descripción adecuada de: - los objetivos de calidad, el organigrama y las responsabilidades y poderes del personal de  gestión en lo que se refiere a la calidad de los ascensores; - los procesos de fabricación, las técnicas, el control y el aseguramiento de calidad y las  actividades sistemáticas que se llevarán a cabo; - los exámenes y ensayos que se realizarán antes, durante y después de la instalación (1). - los expedientes de calidad, tales como los informes de inspección y los datos de ensayos y de  calibración, los informes sobre la cualificación del personal afectado, etc. - los medios para vigilar la obtención de la calidad requerida de los ascensores y el  funcionamiento eficaz del sistema de aseguramiento de calidad. 3.3. El organismo notificado evaluará el sistema de aseguramiento de calidad para determinar si  cumple los requisitos a que se refiere el apartado 3.2. Cuando éste se ajuste a la norma armonizada  correspondiente, dará por supuesta la conformidad con dichos requisitos (2). El equipo de auditores tendrá por lo menos un miembro que posea experiencia de asesor en el ámbito  de la tecnología de los ascensores. El procedimiento de evaluación incluirá una visita de  inspección a las instalaciones del instalador. La decisión se notificará al instalador. La notificación incluirá las conclusiones del control y la  decisión de evaluación motivada. 3.4. El instalador se comprometerá a cumplir las obligaciones que se deriven del sistema de  aseguramiento de calidad, tal como se haya aprobado y a hacer que siga resultando adecuado y  eficaz. El instalador mantendrá informado al organismo notificado que ha aprobado el sistema de  aseguramiento de calidad de cualquier adaptación que se prevea en el mismo. El organismo notificado evaluará las modificaciones propuestas y decidirá si el sistema de  aseguramiento de calidad modificado sigue cumpliendo los requisitos contenidos en el apartado 3.2.  o si es precisa una nueva evaluación. El organismo notificado notificará su decisión al instalador. Esta notificación incluirá las  conclusiones del control y la decisión de evaluación motivada. 4. Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo notificado4.1. El objetivo de la vigilancia  consiste en asegurar que el instalador cumple debidamente las obligaciones que le impone el sistema  de aseguramiento de calidad aprobado. 4.2. El instalador permitirá el acceso del organismo notificado a los lugares de fabricación,  inspección, montaje, instalación, ensayo y almacenamiento para que éste pueda hacer las  inspecciones necesarias, y le proporcionará toda la información necesaria, en especial: - la documentación sobre el sistema de aseguramiento de calidad; - los expedientes de calidad, como por ejemplo, los informes de inspección y los datos sobre  ensayos y los datos sobre calibración, los informes sobre la cualificación del personal, etc. 4.3. El organismo notificado efectuará periódicamente auditorías a fin de cerciorarse de que el  instalador mantiene y aplica el sistema de aseguramiento de calidad y facilitará un informe de la  auditoría al instalador. 4.4. Además, el organismo notificado podrá efectuar visitas de inspección de improviso al  instalador. En el transcurso de dichas visitas, el organismo notificado podrá realizar o hacer  realizar ensayos con objeto de comprobar, si se considera necesario, el buen funcionamiento del  sistema de aseguramiento de calidad. Presentará al instalador un informe de la visita de inspección  y, si se hubiera realizado un ensayo, un informe del ensayo. 5. Durante diez años a partir de la última fecha de fabricación del producto, el instalador tendrá  a disposición de las autoridades nacionales: - la documentación a que se refiere el segundo guión del segundo párrafo del apartado 3.1; - las adaptaciones a que se refiere el párrafo segundo del apartado 3.4; - las decisiones e informes del organismo notificado a que se refieren el último párrafo del  apartado 3.4 y los apartados 4.3 y 4.4. 6. Cada organismo notificado deberá comunicar a los demás organismos notificados las informaciones  pertinentes relativas a las autorizaciones de los sistemas de calidad expedidas y retiradas. 7. Los expedientes y la correspondencia relativa a los procedimientos de aseguramiento de la  calidad de la producción, se redactarán en una lengua oficial del Estado miembro donde esté  establecido el organismo notificado, o en una lengua aceptada por éste. (1) Esos ensayos incluirán como mínimo los ensayos previstos en la letra b) del punto 4  del Anexo VI. (2) Dicha norma armonizada será la EN 29002, completada, si hace falta, con objeto de tener en  cuenta la especificidad de los ascensores.