„Bei Anlagen mit Tanks über Erdgleiche dürfen ''Lüftungsstutzen'' und Füllöffnung etwa gleich hoch enden.“<ref>[http://www.umwelt-online.de/recht/t_regeln/trbf/trbf200/220b.htm Ausrüstung - Belüftungs- und Entlüftungseinrichtungen - Tanks] ''www.umwelt-online.de'', abgerufen am 18. November 2013</ref>
''[[Technik]]:'' kurzes Rohr- oder Kanalstück durch das Luft strömt