b"\n_START_ARTICLE_\nCondensatore rotante\n_START_PARAGRAPH_\nIl condensatore rotante (o Compensatore Sincrono) \xc3\xa8 una macchina elettrica utilizzata per regolare la tensione nel nodo di rete in cui viene installata. Si tratta di un tipo di motore sincrono connesso alla rete ed alimentato esclusivamente tramite il circuito di eccitazione. \xc3\x88 quindi privo di accoppiamenti meccanici con macchine operatrici o motori primi.\n_START_SECTION_\nImpieghi\n_START_PARAGRAPH_\nI condensatori rotanti vengono utilizzati per stabilizzare e mantenere costante la tensione in un nodo della rete._NEWLINE__NEWLINE_Come noto dallo studio dei flussi di potenza nelle reti elettriche, i flussi di potenza reattiva sono i maggiori responsabili della caduta di tensione sulle linee elettriche. Dal momento che il condensatore rotante \xc3\xa8 in grado di erogare ed assorbire potenza reattiva, la sua installazione in un nodo della rete permette di ridurre il transito di potenza reattiva nella porzione di rete che fa capo a quel determinato nodo. In questo modo \xc3\xa8 possibile, in pratica, mantenere un livello di tensione prefissato in determinati nodi importanti. Per questo i condensatori rotanti vengono tipicamente connessi alla rete per mezzo dell'avvolgimento terziario degli autotrasformatori di interconnessione AAT/AT._NEWLINE__NEWLINE_Oltre a mantenere il giusto livello di tensione nei nodi delle reti elettriche, i condensatori rotanti si prestano anche a contenere le brusche cadute di tensione dovute a guasti o a distacchi di una linea._NEWLINE__NEWLINE_I condensatori rotanti possono anche esser visti come dei regolatori dinamici del fattore di potenza. Quando il circuito di controllo del sistema di eccitazione \xc3\xa8 affidato ad un PLC programmato in modo tale da controllare il fattore di potenza, \xc3\xa8 possibile far erogare alla macchina la potenza reattiva desiderata, tale da rifasare il carico o i carichi in questione._NEWLINE_Uno dei maggiori difetti dei condensatori rotanti risiede nell'elevato costo di esercizio e manutenzione._NEWLINE_L'utilizzo dei condensatori rotanti era comune intorno agli anni 1950. Nella impiantistica moderna si sta abbandonando l'uso dei condensatori rotanti in favore dei pi\xc3\xb9 efficienti condensatori statici."