b'\n_START_ARTICLE_\nEstintore\n_START_PARAGRAPH_\nL\'estintore \xc3\xa8 un\'apparecchiatura mobile di sicurezza, ad uso pubblico e privato, destinata allo spegnimento di fuochi mediante emissione autonoma di prodotti idonei detti agenti estinguenti coadiuvati da propellente.\n_START_SECTION_\nStoria\n_START_PARAGRAPH_\nIl primo estintore (portatile) di cui si ha notizia venne brevettato nel 1723 dal chimico Ambrose Godfrey. Consisteva in una sorta di botte riempita di liquido estinguente con un contenitore in peltro riempito di polvere pirica. Un sistema di accensione faceva esplodere la polvere, spargendo quindi la soluzione. Si ha notizia del suo uso, in quanto il Bradley\'s Weekly Messenger del 7 novembre 1729, parl\xc3\xb2 della sua efficacia nell\'estinguere un fuoco a Londra._NEWLINE_L\'estintore "moderno" fu inventato dal capitano britannico George William Manby nel 1818; era un serbatoio in rame da 3 galloni contenente una soluzione acquosa di carbonato di potassio, pressurizzato con aria compressa._NEWLINE_Il primo estintore "soda-acido" fu brevettato nel 1866 dal francese Francois Carlier; mescolando una soluzione acquosa di carbonato di sodio con acido tartarico, ottenendo schiuma e Anidride carbonica gassosa, utilizzata come propellente. Un altro estintore "soda-acido" fu brevettato negli Stati Uniti nel 1881 da Almon M. Granger, in questo caso sfrutt\xc3\xb2 la reazione tra una soluzione acquosa di carbonato di sodio e acido solforico. Una fiala di vetro contenente l\'acido era sospesa nell\'estintore contenente carbonato di sodio, l\'azionamento dell\'estintore poteva avvenire in due modi, nel primo caso la fiala veniva rotta, nel secondo veniva rimossa una paratia che normalmente divideva l\'acido dal carbonato. In entrambi i casi, veniva prodotta anidride carbonica che fungeva da gas di espulsione._NEWLINE_L\'estintore a pressione ausiliaria venne inventato nel 1881 dalla ditta inglese Read & Campbell, usando acqua o soluzioni acquose. In seguito, gli stessi svilupparono il  "Petrolex", per uso automobilistico._NEWLINE_L\'estintore a schiuma chimica fu inventato nel 1904 da Aleksandr Loran in Russia, basandosi sulla sua precedente invenzione della schiuma antincendio. Loran lo us\xc3\xb2 per spegnere una vasca di nafta; pur assomigliando ai modelli soda-acido, la schiuma prodotta era di maggiore resistenza. Il serbatoio principale conteneva una soluzione acquosa di carbonato di sodio mentre quello interno una di solfato di alluminio. Mescolando le due soluzioni (di solito avveniva capovolgendo il serbatoio) i due liquidi reagivano formando una schiuma e anidride carbonica in fase gassosa, che espelleva la schiuma. Successivamente si usarono additivi (come estratti di liquirizia) come stabilizzanti, ma la schiuma veniva formata unicamente dalla reazione dei componenti sopracitati._NEWLINE_Nel 1910, la Pyrene Manufacturing Company di Delaware deposit\xc3\xb2 un brevetto per un sistema a Tetra (tetracloruro di carbonio - Halon 104). Vaporizzando il liquido sulla fiamma la estingueva per soffocamento. Nel 1911, brevettarono un piccolo estintore portatile con lo stesso agente estinguente, costituito da un piccolo serbatoio in ottone con una pompa a mano per espellere il liquido verso il fuoco. Le capacit\xc3\xa0 erano di 1,1 litri o 0,6 litri ma erano anche disponibili fino a 9 litri. Il contenitore non era pressurizzato, e quindi poteva essere facilmente ricaricato._NEWLINE_Altro tipo di estintore a "tetra" fu la cosiddetta Fire grenade. Una sfera di vetro riempita con tetracloruro di carbonio, da lanciare alla base della fiamma (le prime usavano soluzioni saline, ma il "tetra" si dimostr\xc3\xb2 pi\xc3\xb9 efficace). Il "tetra" era adatto a fuochi di impianti elettrici e di liquidi infiammabili. Gli estintori a tetracloruro di carbonio vennero ritirati negli anni \'50 a causa della tossicit\xc3\xa0, l\'esposizione ad alte concentrazioni danneggia il sistema nervoso e gli organi interni; inoltre, esposta ad alte temperature pu\xc3\xb2 convertirsi nel gas tossico fosgene,._NEWLINE_Negli anni \'40, in Germania fu inventato il liquido Halon 1011 (bromoclorometano - bromometano - bromuro di metile) per l\'uso negli aerei. Pi\xc3\xb9 efficace del tetracloruro di carbonio, venne usato fino al 1969. Il bromuro di metile fu riconosciuto come agente estinguente negli anni \'20 e fu usato soprattutto in Europa; altamente tossico, fu messo al bando definitivamente negli anni \'60._NEWLINE_L\'estintore a biossido di carbonio (CO\xe2\x82\x82 - anidride carbonica) fu introdotto da Walter Kidde Company nel 1924 su richiesta di Bell Telephone per un fluido non conduttivo utilizzabile su incendi nelle centrali telefoniche. Consisteva in una bombola contenente 7.5\xc2\xa0libbre di CO\xe2\x82\x82 con valvola a vite e manichetta in tela di ottone isolata con cotone, terminante con una sorta di ugello ad imbuto._NEWLINE_Nel 1928, DuGas (in seguito acquisita dalla Ansul) present\xc3\xb2 un estintore a polvere a \xe2\x80\x9cpressione ausiliaria\xe2\x80\x9d caricato a bicarbonato di sodio, con speciali additivi per renderlo scorrevole e resistente all\'umidit\xc3\xa0. Consisteva in un cilindro in rame con una cartuccia interna caricata con anidride carbonica. L\'operatore doveva ruotare una valvola sopra l\'estintore per perforare la cartuccia e quindi azionare una leva all\'estremit\xc3\xa0 della manichetta per rilasciare la polvere chimica. Questo fu il primo estintore adatto a fuochi di liquidi o gas di generosa estensione, ma rimase di uso limitato fino agli anni \'50, quando entrarono sul mercato estintori per uso casalingo. Sempre negli anni \'50 fu sviluppata la polvere ABC, la Super-K nei primi anni \'60 e la Purple-K fu sviluppata dalla Marina Militare americana nei tardi anni \'60._NEWLINE_Sempre negli anni \'50 fu sviluppato l\'Halon 1211 (BCF), mentre l\'Halon 1301 (BTM) venne sintetizzato da DuPont de Nemours per l\'esercito americano nel 1954._NEWLINE_Il fluobrene (Halon 2402) \xc3\xa8 stato prodotto per la prima volta 1969 presso gli stabilimenti Montecatini di Porto Marghera, venne sperimentato nei circuiti automobilistici di Monza ed Hockenheim. Durante il nel tragico incidente a Monza del 1978 la Squadra Corse della CEA estintori intervenne salvando la vita di numerosi piloti.\n_START_SECTION_\nDescrizione\n_START_PARAGRAPH_\nMalgrado il fuoco sia sempre stato considerato un potenziale nemico, e si sia gi\xc3\xa0 nell\'antichit\xc3\xa0 lavorato per la riduzione dei rischi di incendio e per la realizzazione di mezzi di estinzione, l\'estintore \xc3\xa8 un prodotto piuttosto recente, la cui invenzione risale al 1816 (George William Manby), ma la cui diffusione \xc3\xa8 assai pi\xc3\xb9 recente, a partire dagli anni 30 del XX secolo._NEWLINE_In precedenza esistevano sistemi portatili di estinzione di piccole dimensioni, costituiti in pratica da pompe a mano in grado di inviare a distanza getti d\'acqua, ma si trattava di mezzi di scarsa efficacia, in quanto la potenza erogata da un uomo adulto, dell\'ordine di 300 W, non consentiva un uso efficace dell\'acqua, unico agente disponibile._NEWLINE_Lo sviluppo di agenti estinguenti diversi e la realizzazione di serbatoi leggeri e resistenti a pressioni elevate, che consentivano il lancio dell\'agente estinguente a grande distanza mediante gas compressi, hanno permesso la realizzazione degli estintori come li conosciamo oggi._NEWLINE_Gli estintori rappresentano un elemento indispensabile per la sicurezza di qualsiasi edificio o veicolo a motore._NEWLINE_Un estintore perfettamente efficiente pu\xc3\xb2 risultare pi\xc3\xb9 utile di tutti i mezzi presenti in un Comando dei Vigili del Fuoco: se impiegato tempestivamente e correttamente su un principio d\'incendio, entro i limiti della sua capacit\xc3\xa0 estinguente, consente di contenere i danni materiali e tutelare l\'incolumit\xc3\xa0 delle persone. Innumerevoli tragedie si potrebbero evitare con l\'uso tempestivo di un estintore._NEWLINE_Dove la legislazione di prevenzione incendi risulta carente, il buonsenso dei proprietari o utilizzatori di immobili e veicoli deve condurre all\'acquisto di idonei estintori e alla loro manutenzione periodica tramite ditte specializzate, spese irrisorie se confrontate con l\'entit\xc3\xa0 del minimo danno che potrebbe verificarsi in caso di incendio._NEWLINE_I servizi pubblici di Antincendio e Soccorso non garantiscono la tempestivit\xc3\xa0 del proprio intervento, subordinata ad imprevedibili eventi di forza maggiore, mentre le attrezzature antincendio in dotazione alle varie attivit\xc3\xa0 costituiscono strumenti di protezione immediatamente disponibili ed utilizzabili dal cittadino.\n_START_SECTION_\nTrasportabilit\xc3\xa0\n_START_PARAGRAPH_\nUna caratteristica importante dell\'estintore \xc3\xa8 la trasportabilit\xc3\xa0. Le cariche standard indicate pi\xc3\xb9 sopra devono essere compatibili con l\'utilizzabilit\xc3\xa0 dell\'estintore; \xc3\xa8 evidente che non si pu\xc3\xb2 concepire un estintore di massa elevata utilizzato da un bambino o da una persona in qualche modo incapacitata. Le norme EN3 stabiliscono una massa limite di 20\xc2\xa0kg per gli estintori, e questi vengono pertanto definiti portatili. A tale scopo le norme obbligano a dotare gli estintori di maniglie di sollevamento per un agevole trasporto, e basi di appoggio per un sicuro deposito._NEWLINE_Negli ultimi anni sono stati sviluppati, per incentivarne l\'utilizzo anche da parte anche di persone con menomazioni fisiche, estintori di tipo domestico dalle dimensioni ridotte e dal peso contenuto. Gli estintori di tipo domestico sono di piccole dimensioni, studiati e realizzati per essere tenuti in casa in posti facilmente raggiungibili. L\'estintore domestico \xc3\xa8 un oggetto che, nonostante la sua grande utilit\xc3\xa0, non trova ancora ampia diffusione nel mercato (specie Italiano). _NEWLINE_Oltre il limite di 20\xc2\xa0kg (che in pratica limita la massa della carica estinguente a 12\xc2\xa0kg per polvere, acqua e derivati, e a 5\xc2\xa0kg per l\'anidride carbonica a causa della bombola ad alta pressione), gli estintori sono in genere dotati di ruote in grado di consentirne il movimento a spinta o traino (in genere a mano); le norme in vigore ed in preparazione ne comportano l\'obbligo. Gli estintori di questo tipo vengono definiti carrellati, ed hanno massa complessiva non eccedente i 100\xc2\xa0\xe2\x80\x93 125\xc2\xa0kg. Oltre tale valore, si provvedono in genere gli apparecchi di sistemi di traino motorizzato, realizzando in pratica dei piccoli rimorchi, spesso omologati per uso stradale.\n_START_SECTION_\nClassificazione per agente estinguente\n_START_PARAGRAPH_\nVi sono essenzialmente tre tipi di agenti estinguenti, funzionanti rispettivamente per soffocamento, raffreddamento, reazione chimica; le azioni possono essere (e sono in genere) combinate._NEWLINE_Sono agenti per soffocamento quelli che impediscono il contatto tra il materiale combustibile ed il comburente, quali i gas inerti (soprattutto l\'anidride carbonica e l\'azoto), i sali fusi che solitamente fondono alle temperature delle fiamma, e creano uno strato fluido, poi raffreddato, che copre il combustibile: caso tipico, il cloruro di sodio, usato per spegnere fuochi di metalli. Ne sono esempio anche gli schiumogeni, prodotti che, in vari modi, creano una schiuma abbastanza leggera da formare uno strato isolante tra il combustibile (ad esempio un liquido infiammabile) e il comburente (l\'aria) e abbastanza compatta da non permettere la rottura dello strato._NEWLINE_Sono agenti per raffreddamento quei composti atti a sottrarre calore al combustibile, per farlo scendere sotto la temperatura di accensione (soprattutto l\'acqua, ma anche la neve di anidride carbonica)_NEWLINE_Sono agenti per reazione chimica quelli che reagiscono direttamente col combustibile, andando a bloccare le reazioni a catena che si verificano durante la combustione (catalisi negativa). Ne sono esempi tipici le polveri chimiche (in minima parte) e gli idrocarburi alogenati, detti anche halon, ormai per\xc3\xb2 banditi a causa della loro alta nocivit\xc3\xa0 per lo strato di ozono stratosferico. Per questi ultimi esistono dei sostituti a basso impatto ambientale, si tratta per\xc3\xb2 di estinguenti molto costosi e con efficienza limitata.\n_START_SECTION_\nClassificazione per utilizzo degli estintori\n_START_PARAGRAPH_\nCome si \xc3\xa8 visto, l\'estintore pu\xc3\xb2 contenere agenti estinguenti diversi, e questi possono avere efficacia su diversi tipi di fuochi. Di conseguenza, vi \xc3\xa8 una classificazione, sancita ufficialmente dalle norme attualmente in vigore, tendente a selezionare gli estintori per impiego.\n_START_SECTION_\nClassificazione per tipo di propellente\n_START_PARAGRAPH_\nLa quasi totalit\xc3\xa0 degli estintori espelle l\'agente estinguente mediante l\'utilizzo di gas propellenti. Non vengono infatti considerati estintori gli apparecchi come gli spruzzatori d\'acqua a pompa, pure utilizzati nello spegnimento dei fuochi boschivi (alcuni di essi, in effetti, pompano aria che espelle l\'acqua, e quindi ricadono nel caso precedente)._NEWLINE_Alcuni agenti estinguenti sono autopropulsori, e il caso tipico (e praticamente l\'unico) \xc3\xa8 l\'anidride carbonica, che viene conservata in bombole ad alta pressione allo stato liquido (purch\xc3\xa9 si resti al di sotto della temperatura critica). Poich\xc3\xa9 a pressione atmosferica e a temperature ordinarie l\'anidride carbonica \xc3\xa8 allo stato gassoso, la stessa \xe2\x80\x93 che \xc3\xa8 anche l\'agente estinguente \xe2\x80\x93 esce dall\'estintore per semplice differenza di pressione. Tutti gli altri agenti estinguenti, invece, necessitano di un gas propellente._NEWLINE_Bench\xc3\xa9 venga spesso usata l\'aria, che contiene il comburente ossigeno, come propellente (pratica consentita dalle norme), i migliori propellenti sono ovviamente i gas inerti, e tra questi vengono utilizzati l\'azoto e, ancora, l\'anidride carbonica; molto raramente elio e argon; l\'elio viene talvolta usato usando la semplicit\xc3\xa0 del suo tracciamento per via spettroscopica allo scopo di rivelare fughe in fase di costruzione o manutenzione. In genere, l\'azoto o l\'aria vengono utilizzati a contatto permanente con l\'agente estinguente (estintori a pressione permanente o pressurizzati), mentre l\'anidride carbonica \xc3\xa8 spesso conservata in bombolette chiuse e messa in contatto con l\'agente estinguente solo immediatamente prima dell\'uso (estintori a bombolina interna/esterna). Ciascuno dei due sistemi ha i propri vantaggi e svantaggi: in linea di massima, gli estintori a bombolina permettono di non avere contenitori sottoposti a pressione in posizioni atte a ricevere urti (vi \xc3\xa8 ad esempio un rischio potenziale per estintori montati su mezzi mobili, quali camion e simili, bench\xc3\xa9 le norme richiedano particolari verifiche per scongiurare il pericolo). D\'altra parte, l\'estintore a pressione permanente \xc3\xa8 di costruzione pi\xc3\xb9 semplice (e quindi pi\xc3\xb9 sicura) e meno costoso._NEWLINE_In passato sono stati utilizzati come propellenti gas liquefatti in pressione, in particolare il freon 11 e il freon 12 \xe2\x80\x93 spesso in miscela \xe2\x80\x93 che avevano il vantaggio di essere praticamente inerti o addirittura debolmente estinguenti, conservabili a bassa pressione e quindi utilizzabili con serbatoi commerciali di grandissima diffusione (e basso costo) come le bombolette spray. Negli anni 1970 vi \xc3\xa8 stata grande produzione di estintori di questo tipo, con agente estinguente polvere o, in seguito, Halon. La messa al bando dei freon (e degli Halon), inibitori della formazione di ozono, e l\'introduzione di norme che hanno regolato il mercato, una volta selvaggio, degli estintori, ne hanno in pratica decretato la fine._NEWLINE_Vi \xc3\xa8 infine la possibilit\xc3\xa0 teorica di azionamento dell\'estintore con gas propellente generato da cariche esplosive di tipo pirotecnico, sul modello di pressurizzazione degli airbag ma sono tuttora allo stato sperimentale.\n_START_SECTION_\nRiconoscimento\n_START_PARAGRAPH_\nSugli estintori fabbricati in Italia non vi sono simboli di riconoscimento o scritte per determinare dalla distanza il tipo di estinguente contenuto (marcatura presente invece in altri paesi come ad esempio gli Stati Uniti e l\'Inghilterra). In linea di massima possiamo riconoscere a distanza gli estintori dalla loro manichetta o erogatore, riportati a titolo di esempio qui sotto.'