b"\n_START_ARTICLE_\nStadio ad azione\n_START_PARAGRAPH_\nLo stadio (ovvero l'insieme di parte statorica e rotorica) di una turbina viene definito ad azione quando l'espansione del fluido (generalmente vapore allo stato saturo o surriscaldato) avviene esclusivamente nello statore e la pressione statica del fluido a monte ed a valle del rotore risulta quindi essere la stessa. Introducendo la definizione di grado di reazione R, definito come il salto di entalpia a cavallo del rotore rispetto al salto entalpico totale a cavallo dello stadio, una turbina ad azione \xc3\xa8 caratterizzata dall'avere R = 0._NEWLINE_In questa tipologia di turbine, il vapore attraversa inizialmente la prima parte fissa dello stadio chiamata statore, caratterizzata da una configurazione convergente-divergente, espandendosi e quindi diminuendo la propria pressione e aumentando la velocit\xc3\xa0. All'uscita dello statore il vapore investe la palettatura rotorica con velocit\xc3\xa0 relativa tangente alle palette stesse nel loro bordo d'attacco. Le pale del rotore, con il loro profilo simmetrico, determinano invece dei condotti a sezione costante, attraversati quindi da vapore con velocit\xc3\xa0 relativa costante e senza variazioni di pressione. La forma del canale, determinata da due pale consecutive, obbliga il vapore a deviare dalla direzione iniziale (imposta dallo statore), esercitando quindi sulle pale una spinta diretta secondo la tangente alla circonferenza periferica del rotore e producendo lavoro all'asse di rotazione. _NEWLINE_Trascurando le perdite per attrito nel canale, la velocit\xc3\xa0 relativa del vapore in uscita dal rotore \xc3\xa8 uguale in modulo a quella in ingresso e tangente al bordo d'uscita della palettatura. La velocit\xc3\xa0 assoluta di uscita \xc3\xa8 invece data dalla somma vettoriale della velocit\xc3\xa0 di trascinamento e della velocit\xc3\xa0 relativa e dovrebbe avere una direzione coincidente con l'asse del rotore per ottenere minime perdite allo scarico, perdite associate principalmente all'energia cinetica del vapore uscente._NEWLINE_Tipicamente sono ad azione i primi stadi delle turbine assiali a vapore, per il maggior salto entalpico (e quindi il maggior lavoro prodotto) smaltito da questo tipo di stadi rispetto agli stadi a reazione, vantaggio per\xc3\xb2 bilanciato dal minor rendimento."