b'\n_START_ARTICLE_\nParafulmine\n_START_PARAGRAPH_\nIl parafulmine \xc3\xa8 un dispositivo atto ad attrarre e disperdere le scariche elettriche atmosferiche. Venne inventato da Benjamin Franklin, fisico statunitense, e fu applicato per la prima volta con successo a Parigi il 10 maggio 1752.\n_START_SECTION_\nPrincipi fisici del parafulmine\n_START_PARAGRAPH_\nPer arrivare al parafulmine Franklin aveva fatto alcune importanti considerazioni sulle scariche elettriche atmosferiche, arrivando a stabilire che i danni da queste provocati non erano dovuti tanto alla loro potenza, quanto al calore che esse generavano nell\'impatto con qualsiasi oggetto. Inoltre scopr\xc3\xac che quando un fulmine, che non \xc3\xa8 altro che una scarica elettrica, colpisce un oggetto, lo attraversa soltanto per una parte: bisognava quindi pensare a qualcosa che attirasse il fulmine e ne disperdesse la forza per mezzo di un percorso obbligato._NEWLINE_Scoprendo la particolarit\xc3\xa0 delle punte metalliche, quelle in oro soprattutto, di attirare le scariche elettriche, agendo quindi come una sorta di calamita nei confronti del fulmine, Franklin risolse la difficolt\xc3\xa0 maggiore: quella di catturarlo durante la sua scarica. Il parafulmine consiste quindi in una lunga e sottile asta metallica con la punta rivestita di un metallo nobile (privo intrinsecamente di strati superficiali di ossidi e quindi ad alta conduttivit\xc3\xa0 elettrica) posta sulla sommit\xc3\xa0 dell\'edificio da salvaguardare; da questa deriva un filo metallico che viene collegato a terra: la scarica elettrica viene attirata dalla punta e dispersa a terra mediante il filo._NEWLINE_Inoltre il parafulmine, a causa della sua forma, ha anche un\'azione preventiva nei confronti del fulmine, per il fatto che il suolo e il parafulmine (collegato a terra) si polarizzano per induzione in risposta alla carica presente sulla parte inferiore della nuvola. Il parafulmine, cos\xc3\xac polarizzato, grazie al potere disperdente delle punte, contribuisce a diminuire la differenza di potenziale esistente tra la nuvola e il suolo, rendendo meno probabile che si raggiunga il potenziale minimo capace di dare inizio alla scarica._NEWLINE_Causa le elevate correnti e tensioni che lo attraversano, il cavo per lo scarico del fulmine non pu\xc3\xb2 essere schermato. In genere di rame, deve avere uno spessore adeguato per evitare la dispersione di corrente nello spazio circostante. Per le stesse ragioni, il collegamento fra la punta del parafulmine e la messa a terra deve essere il pi\xc3\xb9 breve possibile, possibilmente in linea retta, in particolare evitando curvature repentine o spire che ne aumenterebbero l\'impedenza elettrica.\n_START_SECTION_\nImpianti solari e fotovoltaici\n_START_PARAGRAPH_\nPer gli impianti solari o fotovoltaici a tetto, se vi sono dei conduttori non schermati paralleli alla caduta del fulmine, si creeranno delle forti sovratensioni ed energie indotte significative, che in assenza di uno scarico a terra, fanno aumentare la tensione a livelli inaccettabili, con danno irreparabile per inverter e alcuni pannelli._NEWLINE_La norma CEI 82-25 del giugno 2006 stabilisce i parametri tecnici per valutare se l\'impianto contro i fulmini \xc3\xa8 obbligatorio. In generale, \xc3\xa8 d\'obbligo per quegli impianti che alterano in modo "consistente" la sagoma dell\'edificio. Altre norme di riferimento sono la CEI EN 62305 (CEI 81-10).\n_START_SECTION_\nNella religione\n_START_PARAGRAPH_\nNel XVIII secolo era ancora di usanza comune ritenere che i fulmini, assieme ad altri fenomeni naturali allora inspiegati, fossero causati da una volont\xc3\xa0 divina. L\'invenzione del parafulmine, inizialmente disapprovato dal clero che lo riteneva uno strumento che limitava l\'ira di Dio, contribui alla fine di questo mito.'