b'\n_START_ARTICLE_\nScarica parziale\n_START_SECTION_\nTipi di scarica parziale\n_START_PARAGRAPH_\nLa norma IEC 60270 definisce le scariche parziali "scariche elettriche locali che superano solo parzialmente l\'isolamento fra i conduttori". Questa definizione generica comprende tipi di scarica parziale relativamente inoffensivi e tipi di scarica parziale difficili da rilevare in campo che possono risultare estremamente distruttivi. Risulta pertanto utile suddividere le scariche parziali in tre categorie._NEWLINE_La scarica a corona \xc3\xa8 la scarica che si verifica nell\'aria o nel gas che circonda un conduttore. Si manifesta quando il campo elettrico locale supera la rigidit\xc3\xa0 dielettrica dell\'aria o del gas circostante. In genere ci\xc3\xb2 accade in corrispondenza di punte o bordi taglienti presenti sui conduttori. \xc3\x88 molto comune soprattutto nelle apparecchiature impiegate all\'esterno._NEWLINE_La scarica a corona pu\xc3\xb2 essere considerata relativamente inoffensiva nelle apparecchiature per esterni poich\xc3\xa9 i gas corrosivi prodotti vengono rimossi o allontanati dagli agenti atmosferici. Se invece la scarica a corona si verifica in un ambiente chiuso, i gas corrosivi rimangono intrappolati e possono provocare ulteriori danni. La scarica corona nelle apparecchiature impiegate all\'esterno \xc3\xa8 spesso difficile da eliminare; in alcuni casi le scariche sono autoindotte dalla struttura stessa dell\'apparecchiatura. \xc3\x88 comunque una buona prassi eliminare le possibili sorgenti di scarica a corona quando possibile durante la manutenzione di routine, poich\xc3\xa9 possono nascondere problemi ben pi\xc3\xb9 gravi._NEWLINE_La scarica superficiale \xc3\xa8 una scarica che si verifica sulla superficie di un isolante e che in genere provoca danni sulla superficie dell\'isolante stesso, riducendone l\'efficienza. \xc3\x88 spesso associata a contaminazione e umidit\xc3\xa0 ed \xc3\xa8 una variante relativamente comune di scarica parziale._NEWLINE__NEWLINE_La scarica superficiale risulta particolarmente dannosa per gli isolanti polimerici e in resina colata. Se non vengono individuati per tempo, i siti di scarica aumenteranno e potranno determinare fenomeni di flash-over. Questo tipo di scarica pu\xc3\xb2 anche provocare la rottura dello smalto sugli elementi isolanti in porcellana e danneggiare la ceramica sottostante. Spesso la causa del problema \xc3\xa8 la sporcizia che si deposita sulle superfici. Se il problema \xc3\xa8 riconosciuto per tempo, talvolta \xc3\xa8 risolvibile pulendo gli elementi isolanti in vetro e porcellana prima che si verifichi qualche danno permanente._NEWLINE__NEWLINE_La scarica interna \xc3\xa8 un tipo di scarica che si verifica all\'interno del materiale o del fluido isolante; la sua origine \xc3\xa8 da ricercare nella presenza di piccole cavit\xc3\xa0 (dette "vacuoli") originariamente microscopiche, all\'interno dell\'isolante fluido o solido. \xc3\x88 un tipo relativamente raro di scarica parziale._NEWLINE_Si tratta del tipo di scarica pi\xc3\xb9 difficile da diagnosticare sul campo perch\xc3\xa9 non vi sono indicazioni visibili o udibili che segnalino la presenza di un problema. Se questo tipo di scarica non viene eliminato e se si verifica un flash-over, l\'energia termica rapidamente generata non pu\xc3\xb2 essere dissipata, con conseguente esplosione dell\'isolante._NEWLINE_Si noti tuttavia che alcuni testi e siti Web utilizzano definizioni diverse di scarica a corona. Talvolta per "scarica a corona" si intende sia il tipo di scarica a corona sopra descritto sia la scarica superficiale. Talvolta l\'espressione "scarica a corona" \xc3\xa8 usata come sinonimo di scarica parziale per indicare tutte e tre le definizioni sopra fornite. Le scariche interne sono spesso trascurate.\n_START_SECTION_\nMisurazione e rilevamento delle scariche parziali\n_START_PARAGRAPH_\nQuando si innesca una scarica parziale, impulsi di corrente di transitori ad alta frequenza compariranno e persisteranno per un intervallo di tempo compreso fra nanosecondi e un microsecondo, per poi scomparire e ricomparire ripetutamente. Le correnti delle scariche parziali sono difficili da misurare vista la loro esiguit\xc3\xa0 e la loro breve durata. L\'evento pu\xc3\xb2 essere rilevato come una variazione molto piccola della corrente assorbita dal campione sotto osservazione. Un metodo per misurare queste correnti consiste nell\'inserire un piccolo resistore per la misurazione della corrente in serie con il campione e poi leggere la tensione generata su un oscilloscopio tramite un cavo coassiale a impedenza adattata. In genere il risultato di tali test \xc3\xa8 una variazione della carica e si esprime in pC. Tale metodo \xc3\xa8 alla base della metodologia descritta nella norma IEC 60270, talvolta detta Misurazione della carica apparente._NEWLINE_Le misurazioni IEC sono ideali per la misura in laboratorio, quando l\'apparecchio sottoposto a test pu\xc3\xb2 ricevere un\'alimentazione stabile e controllata, con l\'apparecchio e l\'attrezzatura di test posti in una gabbia di Faraday. Le misure effettuate sul campo precludono l\'uso di una gabbia di Faraday e anche la fonte di alimentazione pu\xc3\xb2 non essere sempre ideale. Le misurazioni sul campo sono pertanto soggette a disturbi e di conseguenza meno precise._NEWLINE_Sono stati pertanto sviluppati altri metodi per le misure sul campo che, anche se non sono sensibili come una misurazione IEC, sono fondamentalmente pi\xc3\xb9 pratici. Inoltre le misurazioni sul campo devono essere rapide, sicure e semplici in quanto devono essere effettuate da utenti e operatori di apparati._NEWLINE_Le tensioni transitorie verso terra sono picchi di tensione indotti sulla superficie delle parti in metallo circostanti. Si verificano perch\xc3\xa9 la scarica parziale crea picchi di corrente nel conduttore e quindi anche nel metallo collegato a terra che circonda il conduttore. Gli impulsi delle tensioni transitorie verso terra sono ricchi di componenti ad alta frequenza e quindi le parti in metallo collegate a terra presentano una impedenza notevole rispetto alla massa. Per questo motivo vengono generati picchi di tensione, che permarranno sulla superficie interna delle parti in metallo circostanti (fino a una profondit\xc3\xa0 di circa 0,5 micron in acciaio dolce a 100\xc2\xa0MHz) e si estenderanno alla superficie esterna ovunque vi sia una discontinuit\xc3\xa0 elettrica nelle parti in metallo circostanti. C\'\xc3\xa8 un effetto secondario per il quale le onde elettromagnetiche generate dalla scarica parziale generano a loro volta tensioni transitorie verso terra sulle parti in metallo circostanti, che si comportano come un\'antenna. Le tensioni transitorie verso terra sono un fenomeno molto comodo per misurare e rilevare scariche parziali poich\xc3\xa9 sono rilevabili senza dover effettuare collegamenti elettrici o rimuovere pannelli._NEWLINE__NEWLINE_La misurazione a ultrasuoni si basa sull\'emissione di onde sonore da parte della scarica parziale. La larghezza di banda in frequenza delle emissioni tende a concentrarsi attorno ai 40\xc2\xa0kHz ma si estende alle frequenze udibili in caso di scariche estremamente pronunciate. Le scariche interne non emettono ultrasuoni. L\'utilit\xc3\xa0 del rilevamento a ultrasuoni si limita pertanto alla scarica superficiale e alla scarica a corona._NEWLINE_Con il rilevamento del campo elettromagnetico si rilevano le onde radio generate dalla scarica parziale. Come indicato in precedenza, le onde radio possono generare tensioni transitorie verso terra nelle parti in metallo circostanti. Per ottenere misure pi\xc3\xb9 accurate, specialmente a tensioni pi\xc3\xb9 alte, \xc3\xa8 opportuno utilizzare antenne UHF incorporate oppure antenne esterne montate su distanziatori isolanti nelle parti in metallo circostanti.\n_START_SECTION_\nApplicazione pratica\n_START_PARAGRAPH_\nNella pratica, il rilevamento di scariche parziali attive \xc3\xa8 un\'indicazione utile del fatto che gli apparati a media o alta tensione stanno iniziando a deteriorarsi. L\'UK Health and Safety Executive ha pubblicato linee guida che raccomandano di sottoporre a test regolari i sezionatori per rilevare un\'eventuale attivit\xc3\xa0 di scarica parziale.'