b"\n_START_ARTICLE_\nPreaerazione delle acque reflue\n_START_SECTION_\nDispositivi di aerazione a turbina sommersa\n_START_PARAGRAPH_\nUtilizzano giranti analoghe alle turbine di superficie (anche in questo caso si tratta in realt\xc3\xa0 di pompe); la differenza consiste nel fatto che l'aria viene fornita attraverso una tubazione in pressione. Pu\xc3\xb2 essere iniettato anche ossigeno puro al posto dell'aria, con aggravio dei costi. _NEWLINE_L'aria pu\xc3\xb2 essere fornita da un compressore esterno, ad esempio attraverso un anello di distribuzione posto immediatamente al di sotto delle pale, oppure essere forzata nel liquido \xe2\x80\x9cper induzione\xe2\x80\x9d (cio\xc3\xa8 senza una macchina apposita per la compressione) dalla pompa stessa. In quest'ultimo caso, l'aspirazione avviene per effetto Venturi: la pompa \xc3\xa8 dotata di una voluta che convoglia il liquido pompato in un eiettore. La depressione del fluido \xc3\xa8 sufficiente per aspirare l'aria, attraverso un tubo verticale che termina al di sopra del livello del liquido._NEWLINE_Si tratta di un sistema \xe2\x80\x9cmisto\xe2\x80\x9d rispetto alle due tipologie precedenti, in quanto sfrutta l'agitazione meccanica, che crea moto turbolento, e l'insufflazione forzata di aria nel liquido da trattare._NEWLINE_Il sistema \xc3\xa8 particolarmente adatto per serbatoi di altezza maggiore (alcuni metri). L'efficienza di trasferimento di ossigeno \xc3\xa8 alta perch\xc3\xa9 si realizzano elevate pressioni e tutto l'ossigeno attraversa il liquido, dal fondo alla superficie.\n_START_SECTION_\nApplicazioni\n_START_PARAGRAPH_\nPretrattamento negli impianti di trattamento delle acque urbane e di varie tipologie di scarichi industriali"