b"\n_START_ARTICLE_\nPipe bursting\n_START_SECTION_\nMetodologia\n_START_PARAGRAPH_\nConsiste nell'introduzione nel tubo preesistente di una testa dirompente ogivale ancorata alla nuova tubazione (generalmente in materiale plastico - PEAD, PVC, pi\xc3\xb9 raramente acciaio)._NEWLINE__NEWLINE_Man mano che si procede con l'intrusione, la testa dirompente frantuma il vecchio tubo e contemporaneamente la nuova tubazione va a occupare il volume lasciato libero a seguito della demolizione. _NEWLINE__NEWLINE_Tale procedimento consente di posare nuove condotte di diametro esterno maggiore delle condotte esistenti, con incrementi di sezione fino al 150%._NEWLINE__NEWLINE_Poich\xc3\xa9 la condotta ospite viene distrutta, tale tecnologia non necessita di una pulizia prima dell'installazione.\n_START_SECTION_\nModalit\xc3\xa0 esecutive\n_START_PARAGRAPH_\nLe tecniche di Pipe Bursting si basano sull'impiego di una slitta idraulica che aziona un sistema di aste o tralicci metallici._NEWLINE__NEWLINE_Inizialmente si realizzano due scavi di idonee dimensioni alle estremit\xc3\xa0 dei singoli tratti di condotta da sostituire, o si possono utilizzare anche pozzetti di servizio preesistenti._NEWLINE__NEWLINE_Nel primo scavo (camera di lancio) viene posizionata la slitta sulle cui guide scorre la testa idraulica di spinta ed estrazione delle aste: mediante tale slitta viene inserito nella condotta ospite, in spinta ed in traino, in senso orizzontale, un sistema per il tiro (costituito appunto da aste o tralicci metallici) fino al raggiungimento del secondo scavo (camera di arrivo)._NEWLINE__NEWLINE_Completata l'inserzione del sistema di tiro, alla testa delle aste - in corrispondenza della camera di arrivo - \xc3\xa8 agganciata ' la nuova tubazione, preceduta dal dispositivo di frantumazione (bursting) e da un'ogiva con il compito di costipare i frammenti della condotta esistente nel terreno circostante. _NEWLINE__NEWLINE_La successiva estrazione delle aste il sistema viene tirato dal secondo scavo verso il primo, consentento la frantumazione della vecchia condotta e la realizzazione del foro che dovr\xc3\xa0 ospitare la nuova tubazione. _NEWLINE__NEWLINE_Man mano che prosegue l'estrazione delle aste, l'operazione consente di collocare la nuova tubazione.\n_START_SECTION_\nCampo di applicazione\n_START_PARAGRAPH_\nLa tecnologia del pipe bursting pu\xc3\xb2 essere eseguita per tratte non superiori a 200 m alla volta._NEWLINE_Il diametro della nuova condotta pu\xc3\xb2 variare da 50 mm a 800/1000 mm.\n_START_SECTION_\nRipristino derivazioni\n_START_PARAGRAPH_\nLe condotte che fanno parte di una rete di distribuzione idrica urbana e i sistemi di fognatura presentano diverse diramazioni laterali; in questi casi un metodo per procecedere \xc3\xa8 quello di creare delle finestre nel tubo ospite in corrispondenza delle varie derivazioni al fine del loro collegamento alla nuova condotta in materiale plastico."