b'\n_START_ARTICLE_\nVentilconvettore\n_START_SECTION_\nStruttura\n_START_PARAGRAPH_\nUn ventilconvettore (abbreviato con VC o FC) \xc3\xa8 costituito da un carter metallico all\'interno del quale sono presenti una o due batterie di scambio termico aria/acqua, un ventilatore, un filtro dell\'aria, una vaschetta per la raccolta della condensa nel solo caso in cui venga usato per scopi di raffreddamento (l\'aria,  raffreddandosi a seguito dello scambio termico, subisce una parziale condensazione del vapore acqueo in essa presente)\xc2\xa0; all\'esterno presenta i collegamenti con le reti dell\'acqua calda e/o refrigerata._NEWLINE_Per installazioni a vista, possono essere dotati di un mobile di copertura che maschera la struttura, i collegamenti elettrici, l\'eventuale comando e i collegamenti idraulici con le eventuali valvole di intercettazione._NEWLINE_Nei sistemi ad una sola batteria di scambio termico (2 tubi) il fluido di scambio, caldo o freddo, circola negli stessi tubi, per cui si pu\xc3\xb2 avere, nello stesso periodo, solo riscaldamento (con acqua calda) o solo condizionamento (con acqua refrigerata). Nei sistemi a due batterie di scambio termico (4 tubi), \xc3\xa8 possibile utilizzare sia il fluido caldo che il fluido freddo nello stesso periodo di utilizzo: con l\'ausilio di valvole all\'ingresso delle batterie, viene scelto il fluido da utilizzare in base alla temperatura richiesta in ambiente e, quindi, riscaldare o raffrescare a seconda delle necessit\xc3\xa0. Esisteva anche una versione per impianti a 3 tubi, ormai andata in disuso. Questo sistema sfruttava un unico tubo di ritorno dell\'acqua, calda o fredda, ma richiedeva un notevole impegno dal punto di vista impiantistico con il solo risparmio di una tubazione acqua.\n_START_SECTION_\nFunzionamento\n_START_PARAGRAPH_\nIl ventilconvettore \xc3\xa8 un\'unit\xc3\xa0 a "tutto ricircolo" di aria._NEWLINE_L\'aria ambiente viene prelevata dal ventilatore, passa attraverso il filtro, dove si libera delle polveri grosse, viene spinta verso la batteria di scambio termico, dove, per convezione forzata, scambia calore con l\'acqua e poi viene espulsa. In caso di riscaldamento, il calore viene prelevato; in caso di raffreddamento, viene ceduto. Quando l\'aria viene raffreddata, si opera anche la deumidificazione: l\'umidit\xc3\xa0 che viene trattenuta durante lo scambio termico condensa e l\'acqua prodotta cade nella vasca di raccolta condensa. Questa, poi, viene fatta evacuare per caduta (o gravit\xc3\xa0), oppure tramite una pompa di rilancio._NEWLINE_Come gi\xc3\xa0 accennato, i VC vengono largamente utilizzati negli impianti di climatizzazione misti aria/acqua, con lo scopo di controllare la temperatura, mentre la UTA (Unit\xc3\xa0 trattamento aria) controlla l\'umidit\xc3\xa0 e il ricambio. Minore utilizzo si ha in caso di solo riscaldamento o solo raffreddamento, associato ad un ricambio dell\'aria di tipo naturale, non controllato.'