b"\n_START_ARTICLE_\nPompa di calore\n_START_PARAGRAPH_\nLa pompa di calore (o termopompa) \xc3\xa8 una macchina termica in grado di estrarre e trasferire energia termica utilizzando differenti forme di energia, generalmente meccanica.\n_START_SECTION_\nLa fase di raffreddamento\n_START_PARAGRAPH_\nD'estate si inverte il ciclo appena descritto in modo da cambiare direzione al flusso di calore: il liquido refrigerante evapora nel radiatore interno e condensa nel radiatore esterno. L'aria interna viene inoltre deumidificata.\n_START_SECTION_\nDimensionamento\n_START_PARAGRAPH_\nAnche se la pompa di calore pu\xc3\xb2 fornire tutto il calore necessario a un edificio, non \xc3\xa8 conveniente quando i carichi per il riscaldamento sono molto maggiori di quelli per il raffreddamento: la pompa, dimensionata per la stagione invernale, d'estate opererebbe in maniera intermittente, con minore COP e minore capacit\xc3\xa0 di deumidificazione._NEWLINE_Un buon compromesso tra costi e prestazioni stagionali comporta che la pompa di calore fornisca non pi\xc3\xb9 del 125% del carico estivo e non pi\xc3\xb9 del 90% del carico invernale. Cos\xc3\xac facendo, la temperatura di equilibrio (quella a cui la pompa fornisce tutto e solo il calore che l'edificio disperde) risulta compresa tra 0\xc2\xa0\xc2\xb0C e \xe2\x88\x925\xc2\xa0\xc2\xb0C.\n_START_SECTION_\nIl ciclo di riscaldamento\n_START_PARAGRAPH_\nNelle pompe di calore a espansione diretta il fluido refrigerante raccoglie il calore dal sottosuolo e quindi entra direttamente nel compressore. Nelle pompe di calore che usano l'acqua o un liquido antigelo si ha una cessione di calore intermedia (dai liquidi detti prima al fluido refrigerante) in un primo scambiatore di calore._NEWLINE_In seguito il ciclo prosegue come nelle pompe di calore ad aria.\n_START_SECTION_\nIl ciclo di raffreddamento\n_START_PARAGRAPH_\nA differenza delle pompe di calore ad aria, non \xc3\xa8 necessaria l'operazione di sbrinamento, in quanto la temperatura nel sottosuolo \xc3\xa8 molto pi\xc3\xb9 stabile e il compressore \xc3\xa8 sistemato all'interno dell'edificio.\n_START_SECTION_\nRendimento\n_START_PARAGRAPH_\nLe pompe di calore geotermiche funzionanti con acqua sotterranea o a sistema aperto hanno un COP variabile da 3,6 a 5,2 e un EER tra 3,4 e 5,0; quelle con circuito chiuso hanno un COP tra 3,1 e 4,9, mentre EER tra 2,9 e 4,5.\n_START_SECTION_\nDimensionamento\n_START_PARAGRAPH_\nCome per le pompe di calore ad aria, non \xc3\xa8 conveniente dimensionare la pompa geotermica per soddisfare tutte le richieste di energia termica di un edificio; conviene dimensionarla per il 60-70% del massimo carico (somma dell'energia termica per riscaldare l'intero edificio e l'acqua calda richiesta dalle utenze), lasciando a un sistema supplementare le richieste occasionali. Cos\xc3\xac facendo, la pompa viene a fornire il 95% della totale energia termica utilizzata._NEWLINE_La necessit\xc3\xa0 di acqua dal terreno per una pompa di 10\xc2\xa0kW \xc3\xa8 tra 0,45 L/s e 0,75 L/s.\n_START_SECTION_\nSistema a circuito chiuso\n_START_PARAGRAPH_\nQuando gli spazi sono ristretti, la tubazione \xc3\xa8 posta verticalmente, in fori di 150\xc2\xa0mm (pi\xc3\xb9 stretti invece per il sistema a espansione diretta), a una profondit\xc3\xa0 tra i 18 e i 60\xc2\xa0m. Di solito sono necessari tra gli 80 e i 110\xc2\xa0m di tubazione ogni 3,5\xc2\xa0kW di capacit\xc3\xa0 della pompa._NEWLINE__NEWLINE_Quando gli spazi sono maggiori, la tubazione \xc3\xa8 posta orizzontalmente a una profondit\xc3\xa0 compresa tra 1 e 1,8\xc2\xa0m. Di solito sono necessari tra i 120 e i 180\xc2\xa0m di tubazione ogni 3,5\xc2\xa0kW di capacit\xc3\xa0 della pompa._NEWLINE_La tubazione, a parte nel caso dell'espansione diretta in cui \xc3\xa8 di rame, conviene sia di polietilene o polibutilene serie 100, con i giunti saldati termicamente, cos\xc3\xac che la durata possa essere tra i 25 e i 75 anni; sempre che il contatto col terreno sia accurato, questi materiali assicurano una buona conduzione termica.\n_START_SECTION_\nConsiderazioni sull'installazione\n_START_PARAGRAPH_\nIl costo di installazione pu\xc3\xb2 essere fino a due volte maggiore di quello di una caldaia tradizionale e dovrebbe essere recuperato, grazie ai risparmi energetici, in un tempo attorno ai 5 anni per essere economicamente attraente. Si tenga presente che le pompe geotermiche permettono mediamente un risparmio del 40% di energia rispetto a quelle ad aria e hanno un'aspettativa di vita di circa 20/25 anni (maggiore rispetto a quelle ad aria in quanto il compressore \xc3\xa8 sottoposto a minori sollecitazioni meccaniche ed \xc3\xa8 protetto dall'ambiente)."