b"\n_START_ARTICLE_\nDissalazione\n_START_PARAGRAPH_\nLa dissalazione \xc3\xa8 il processo di rimozione della frazione salina da acque contenenti sale, in genere da acque marine, allo scopo di ottenere acqua a basso contenuto salino; l'acqua \xc3\xa8 poi impiegata spesso per uso alimentare, ma anche per uso industriale, come acqua di raffreddamento._NEWLINE_L'apparecchiatura impiegata \xc3\xa8 chiamata dissalatore. Viene anche impropriamente chiamato distillatore d'acqua, forse perch\xc3\xa9 in tempi passati tutti i dissalatori erano di tipo evaporativo e quindi a profani ricordavano le colonne di distillazione; in realt\xc3\xa0 il tipo di separazione non \xc3\xa8, e non \xc3\xa8 mai stato, una forma di distillazione._NEWLINE_L'acqua potabile non deve essere priva di sali: sia per questioni sanitarie, sia perch\xc3\xa9 l'apporto di certi sali \xc3\xa8 consigliato (questa \xc3\xa8 per\xc3\xb2 una pratica svolta in genere a valle del dissalatore stesso, per consentire l'aggiunta dei sali corretti) e perch\xc3\xa9 un'acqua completamente deionizzata sarebbe del tutto insapore, non gradevole al palato. Si lascia quindi una piccola quantit\xc3\xa0 di trascinamenti salini nell'acqua trattata, dell'ordine dei 25 mg/l.\n_START_SECTION_\nDissalatori a multiplo effetto\n_START_PARAGRAPH_\nVi \xc3\xa8 una alimentazione di fluido termico S (quasi sempre vapore d'acqua), che cede il proprio calore e viene recuperato come (nel caso del vapore) condensa C. Il calore viene ceduto all'acqua di alimento (F) nella prima camera di evaporazione EC mediante uno scambiatore HE. La frazione acquosa evapora, ed i vapori passano allo scambiatore HE della camera EC successiva (figura); i vapori della prima camera vengono condensati nello scambiatore della seconda, e la condensa costituisce (parte) dell'acqua dissalata W. Il processo viene ripetuto 5 volte (figura). I vapori separati nell'ultima camera EC vengono condensati in uno scambiatore VC, solitamente raffreddato con acqua marina; questa condensa si aggiunge all'acqua trattata. Il liquido contenuto nell'ultima camera EC, ormai troppo salino per essere utilmente trattato, costituisce il rigetto R._NEWLINE_Il numero di effetti \xc3\xa8 normalmente molto pi\xc3\xb9 alto dei 5 rappresentati in figura 1. Nei grandi impianti \xc3\xa8 abbastanza comune il raggiungimento di 15 effetti.\n_START_SECTION_\nDissalatori multiflash\n_START_PARAGRAPH_\nIl riscaldamento avviene in un'unica soluzione nello scambiatore E fuori dall'evaporatore vero e proprio e interessa l'acqua grezza che alimenta l'impianto. Un ulteriore recupero di calore avviene nei condensatori C, disposti uno per ogni sezione evaporante V (la successione tra scambiatore e condensatori pu\xc3\xb2 essere invertita). Ogni camera V \xc3\xa8 tenuta ad una definita pressione di lavoro, decrescente con la temperatura dell'acqua grezza. Si ottiene cos\xc3\xac in ogni camera l'evaporazione dell'acqua, ed il condensato viene raccolto come acqua trattata. Il rigetto \xc3\xa8 costituito da acqua di mare ad alta concentrazione salina (5% o pi\xc3\xb9). Qui non si parla di effetti ma di stadi. Il numero di stadi possibili \xc3\xa8 anche qui pi\xc3\xb9 alto dei 5 rappresentati. \xc3\x88 anche possibile usare un numero pi\xc3\xb9 alto di quanto si fa nei multipli effetti, e si pu\xc3\xb2 a volte raggiungere il numero di 20 stadi.\n_START_SECTION_\nDissalatori a ricompressione\n_START_PARAGRAPH_\nI vapori separati nella camera di evaporazione EC sono portati a pressione pi\xc3\xb9 alta mediante il compressore K, azionato dal motore M (solitamente elettrico, ma pu\xc3\xb2 essere ad esempio una turbina). Grazie all'aumento di pressione, si alza la temperatura di condensazione dei vapori che quindi possono condensare nello scambiatore HE. Esistono dissalatori di questo tipo a doppio ed anche a triplo effetto, in cui il vapore dell'ultimo effetto, dopo compressione, viene inviato al primo raddoppiando (o triplicando) la resa in acqua trattata.\n_START_SECTION_\nImpianti combinati\n_START_PARAGRAPH_\nGli impianti possono ovviamente essere combinati; \xc3\xa8 una tendenza attuale installare in serie un impianto ad osmosi inversa, relativamente semplice, seguito da uno evaporato con lo scopo di recuperare acqua addizionale; una parte dell'acqua prodotta potrebbe essere ulteriormente depurata mediante demineralizzazione a scambio ionico, ad esempio per poterla utilizzare per alimentare una caldaia."