b'\n_START_ARTICLE_\nSobretensi\xc3\xb3n transitoria\n_START_SECTION_\nFuncionamiento del protector\n_START_PARAGRAPH_\nEl protector contra sobretensiones transitorias act\xc3\xbaa como un conmutador controlado por tensi\xc3\xb3n. Cuando el valor de la tensi\xc3\xb3n de red es inferior al valor de la tensi\xc3\xb3n nominal, el protector act\xc3\xbaa como un elemento con impedancia infinita, y cuando el valor de la tensi\xc3\xb3n es superior a la nominal durante un periodo de \xce\xbcs, el protector act\xc3\xbaa como un elemento de impedancia cero, derivando la sobretensi\xc3\xb3n a tierra. Los protectores de sobretensi\xc3\xb3n transitorias no son capaces de proteger frente a sobretensiones permanentes.\n_START_SECTION_\nCoordinaci\xc3\xb3n de los protectores\n_START_PARAGRAPH_\nEn algunas instalaciones un solo protector contra sobretensiones puede ser suficiente. Sin embargo, en muchas otras, se necesitar\xc3\xa1 m\xc3\xa1s de un paso de protecci\xc3\xb3n, de esta forma se consigue un mayor poder de descarga asegurando una tensi\xc3\xb3n residual peque\xc3\xb1a._NEWLINE_Para conseguir la correcta actuaci\xc3\xb3n coordinada de los protectores de los receptores se debe respetar una distancia m\xc3\xadnima entre protectores de 10 metros. De este modo, el comportamiento inductivo que presenta el cable el\xc3\xa9ctrico frente a las sobretensiones provoca un retraso de la intensidad, y se consigue que P1 se active primero y derive la mayor parte de la energ\xc3\xada. Los protectores secundarios P2 realizar\xc3\xa1n posteriormente la funci\xc3\xb3n de reducir el residual dejado por el primer protector._NEWLINE_En los cuadros donde se centralicen los dos escalones de protecci\xc3\xb3n y no existan los 10 metros de separaci\xc3\xb3n deberemos colocar bobinas de desacople para simular la distancia de cable.\n_START_SECTION_\nSelecci\xc3\xb3n del protector\n_START_PARAGRAPH_\nDe acuerdo con las normas IEC, dependiendo de la exposici\xc3\xb3n de la instalaci\xc3\xb3n a las sobretensiones, ser\xc3\xa1n necesarios protectores de diferentes capacidades de descarga._NEWLINE_Otro punto a considerar a la hora de hacer la selecci\xc3\xb3n del protector son los equipamientos que se quieren proteger, ya que el nivel de protecci\xc3\xb3n dado por el protector deber\xc3\xa1 ser inferior al valor que el equipo puede soportar. De acuerdo con la capacidad de descarga o nivel de protecci\xc3\xb3n (Up), los protectores est\xc3\xa1n divididos en tres tipos._NEWLINE_Existen en el mercado protectores que basan su tecnolog\xc3\xada en varistores, descargadores de gas y v\xc3\xa1i chispas, siendo necesaria su combinaci\xc3\xb3n en funci\xc3\xb3n de la capacidad de descarga requerida._NEWLINE_La protecci\xc3\xb3n ideal es proteger por escalones, usando los diferentes tipos de protector y seleccionando los dispositivos m\xc3\xa1s adecuados para la instalaci\xc3\xb3n.\n_START_SECTION_\nModos de propagaci\xc3\xb3n de la sobretensi\xc3\xb3n\n_START_PARAGRAPH_\nExisten dos tipos de propagaci\xc3\xb3n de las sobretensiones transitorias._NEWLINE_El primero es la propagaci\xc3\xb3n en modo com\xc3\xban (o asim\xc3\xa9trica). \xc3\x89sta sucede cuando la perturbaci\xc3\xb3n se da entre los conductores activos y la tierra (fase-tierra y/o neutro-tierra), con riesgo de perforaci\xc3\xb3n diel\xc3\xa9ctrica._NEWLINE_El segundo tipo de propagaci\xc3\xb3n es el modo diferencial (o sim\xc3\xa9trica). \xc3\x89sta perturbaci\xc3\xb3n se da entre los conductores activos (fase-fase y/o fase-neutro). Este modo afecta sobre todo a equipos inform\xc3\xa1ticos y electr\xc3\xb3nicos.'