b'\n_START_ARTICLE_\nSubestaci\xc3\xb3n de tracci\xc3\xb3n\n_START_SECTION_\nSubestaci\xc3\xb3n de Tracci\xc3\xb3n en Corriente Continua\n_START_PARAGRAPH_\nPor lo general, las subestaciones de tracci\xc3\xb3n de corriente continua, alimentan catenarias a tensiones que van desde los 600 V a los 3.000 V, aunque realmente las tensiones de alimentaci\xc3\xb3n son ligeramente superiores a estas te\xc3\xb3ricas, ya que hay que considerar las p\xc3\xa9rdidas en las l\xc3\xadneas (p. ej. tener una tensi\xc3\xb3n de 3.300 V a la salida de la subestaci\xc3\xb3n de tracci\xc3\xb3n para alimentar una l\xc3\xadnea convencional de 3.000 V). Los componentes de las mismas son muy similares a las subestaciones de tracci\xc3\xb3n de alterna. Sin embargo, se incluye el puente rectificador que las hacen ser un poco m\xc3\xa1s complejas. Adem\xc3\xa1s, si se trata de una subestaci\xc3\xb3n reversible, \xc3\xa9sta debe poseer un equipo inversor que permita devolver la energ\xc3\xada el\xc3\xa9ctrica desde la catenaria hasta la red de distribuci\xc3\xb3n._NEWLINE_El principal inconveniente frente las subestaciones de tracci\xc3\xb3n en alterna es que la distancia entre subestaciones ha de ser menor. Esto es debido a que las tensiones empleadas son menores y, por lo tanto, las p\xc3\xa9rdidas por unidad de distancia son mayores. Por ejemplo, para redes metropolitanas de 600 V, la distancia entre subestaciones var\xc3\xada entre los 2 y los 3 km. Por otra parte, para una red de cercan\xc3\xadas con tensi\xc3\xb3n en catenaria de 3.000 V \xc3\xa9sta se eleva hasta los 10 km._NEWLINE_Las subestaciones de tracci\xc3\xb3n en corriente continua se pueden clasificar en dos tipos: seg\xc3\xban si la energ\xc3\xada el\xc3\xa9ctrica puede ser devuelta a la red el\xc3\xa9ctrica (subestaciones reversibles) o no (subestaciones no reversibles).\n_START_SECTION_\nReversibles\n_START_PARAGRAPH_\nEn aspectos constructivos, las subestaciones de tracci\xc3\xb3n reversibles son similares a las no reversibles con la \xc3\xbanica diferencia de que \xc3\xa9ste permite la circulaci\xc3\xb3n de la corriente aguas arriba al poseer un inversor en el circuito de retorno. Usualmente, se emplean convertidores trif\xc3\xa1sicos controlados de puente completo, ya que permiten el funcionamiento tanto de rectificador como de inversor mediante el correcto \xc3\xa1ngulo de disparo usado en los tiristores. Estas subestaciones pueden ser construidas como tales originalmente o bien modificar las no reversibles para alcanzar la categor\xc3\xada de reversibles._NEWLINE_Pueden estar constituidos por un convertidor bidireccional (infraestructura de nueva construcci\xc3\xb3n) o bien utilizar uno en paralelo con otro unidireccional (subestaciones reformadas). Estas \xc3\xbaltimas permiten dimensionar \xc3\xb3ptimamente el convertidor, ya que la potencia procedente del tren es inferior a la suministrada por la red._NEWLINE_En este sistema siempre se destina prioritariamente la energ\xc3\xada al mantenimiento de los servicios auxiliares de las estaciones y a la demanda de corriente de los trenes que se encuentren m\xc3\xa1s cercanos._NEWLINE_Cuando exista un exceso puntual de potencia en el sistema, el inversor (cuyo funcionamiento est\xc3\xa1 basado en tiristores) permitir\xc3\xa1 convertir la corriente continua, proveniente del frenado regenerativo, en alterna. De esta forma, \xc3\xa9sta puede ser devuelta a la red de distribuci\xc3\xb3n de la compa\xc3\xb1\xc3\xada suministradora previa transformaci\xc3\xb3n de la misma hasta la tensi\xc3\xb3n correspondiente.\n_START_SECTION_\nElementos de protecci\xc3\xb3n y medida\n_START_PARAGRAPH_\nLos parques est\xc3\xa1n formados por elementos de protecci\xc3\xb3n, para salvaguardar a los equipos y a la instalaci\xc3\xb3n en caso de sobrecargas o sobretensiones, as\xc3\xad como elementos de medida, para controlar en cada instante los niveles de tensi\xc3\xb3n e intensidad que hay en la instalaci\xc3\xb3n._NEWLINE_Podemos destacar los siguientes: seccionadores, interruptores autom\xc3\xa1ticos, transformadores de medida y protecci\xc3\xb3n (de tensi\xc3\xb3n y de intensidad), autov\xc3\xa1lvulas y red de tierras.\xe2\x80\x8b\xe2\x80\x8b\n_START_SECTION_\nSeccionadores\n_START_PARAGRAPH_\nEs un componente electromec\xc3\xa1nico que permite conectar o desconectar circuitos o l\xc3\xadneas para efectuar maniobras o bien por el hecho de hacer mantenimiento._NEWLINE_No tienen poder de corte, es decir, no pueden abrir o cerrar un circuito en carga. Simplemente se utilizan para hacer un corte \xe2\x80\x9cvisible\xe2\x80\x9d, para que si un operario est\xc3\xa1 trabajando puede comprobar que el circuito est\xc3\xa1 abierto. De esta forma se reduce la posibilidad de accidentes por electrocuciones. _NEWLINE_Hay muchos tipos de seccionadores: de cuchillas giratorias, de cuchillas deslizantes, de columnas giratorias, tipo pant\xc3\xb3grafo, etc.\n_START_SECTION_\nInterruptores autom\xc3\xa1ticos\n_START_PARAGRAPH_\nLos interruptores son unos dispositivos que, al igual que los seccionadores, permiten conectar o desconectar circuitos o l\xc3\xadneas. La gran diferencia se encuentra en que son capaces de efectuar la maniobra en carga, es decir, en condiciones de suministro nominales (con paso de corriente). Tambi\xc3\xa9n permite realizar aperturas y cierres en condiciones de cortocircuito. Son capaces de extinguir el arco el\xc3\xa9ctrico que se genera al abrir un circuito bajo estas condiciones de potencia y nivel de tensi\xc3\xb3n._NEWLINE_Se utilizan fundamentalmente para la protecci\xc3\xb3n de equipos, como los transformadores, y circuitos (l\xc3\xadneas el\xc3\xa9ctricas) frente a sobrecargas o cortocircuitos._NEWLINE_Existen varios tipos de interruptores en funci\xc3\xb3n del mecanismo para extinguir el arco: de peque\xc3\xb1o volumen de aceite, de gran volumen de aceite, neum\xc3\xa1ticos, de vac\xc3\xado y de hexafluoruro de azufre o SF6. Los m\xc3\xa1s efectivos para eliminar el arco son los de SF6, ya que tienen una alta rigidez diel\xc3\xa9ctrica, aunque hay que prestar cuidado para su eliminaci\xc3\xb3n, puesto que es un gran contaminante.\n_START_SECTION_\nTransformadores de medida y protecci\xc3\xb3n\n_START_PARAGRAPH_\nSon dispositivos que se utilizan para medir las 2 magnitudes el\xc3\xa9ctricas fundamentales (tensi\xc3\xb3n e intensidad) y para proteger la instalaci\xc3\xb3n._NEWLINE_En cuanto a la medici\xc3\xb3n, la medida directa de tensiones o intensidades elevadas exigir\xc3\xada disponer de un volt\xc3\xadmetro con unos aislamientos enormes y, adem\xc3\xa1s, resultar\xc3\xada peligroso que alguien se acercara a \xc3\xa9l para realizar la lectura. Por esta raz\xc3\xb3n, se utilizan transformadores de tensi\xc3\xb3n e intensidad. Estos elementos reducen el valor de la tensi\xc3\xb3n y la intensidad y su secundario se conecta a los aparatos de medida._NEWLINE_En el caso de transformadores de protecci\xc3\xb3n, su secundario no alimenta aparatos de medida sino aparatos de protecci\xc3\xb3n, tales como rel\xc3\xa9s magnetot\xc3\xa9rmicos, rel\xc3\xa9s diferenciales, etc.\n_START_SECTION_\nAutov\xc3\xa1lvulas\n_START_PARAGRAPH_\nSe trata de resistencias no lineales conectadas a tierra que en condiciones normales de operaci\xc3\xb3n no conducen pero, en caso de una sobretensi\xc3\xb3n producida por una maniobra incorrecta o descargas atmosf\xc3\xa9ricas, conducen a tierra, protegiendo los transformadores y el resto de la instalaci\xc3\xb3n.'