b'\n_START_ARTICLE_\nEmisor (calefacci\xc3\xb3n)\n_START_PARAGRAPH_\nEn las instalaciones de climatizaci\xc3\xb3n y especialmente en las de calefacci\xc3\xb3n, un emisor es un dispositivo (un intercambiador) que emite calor, cedi\xc3\xa9ndolo al ambiente habitado._NEWLINE_El emisor m\xc3\xa1s conocido es el radiador, pero tambi\xc3\xa9n son emisores los convectores y el suelo radiante. Tambi\xc3\xa9n son emisores todos los aparatos unitarios (los que adem\xc3\xa1s de emitir calor, lo producen), como las chimeneas hogar, los calefactores el\xc3\xa9ctricos, los diversos tipos de estufas. Se podr\xc3\xada considerar como tal el ventiloconvector.\n_START_SECTION_\nCesi\xc3\xb3n de calor\n_START_PARAGRAPH_\nEl fin de un emisor es calentar un local, cuesti\xc3\xb3n que tiene dos aspectos: calentar el aire ambiente y conseguir que la temperatura de las paredes est\xc3\xa9 en un punto que no sea desagradable por fr\xc3\xada. Puesto que la piel humana es un buen absorbedor y emisor de radiaci\xc3\xb3n, la sensaci\xc3\xb3n t\xc3\xa9rmica, cuando se est\xc3\xa1 rodeado de elementos a baja temperatura, es fr\xc3\xada y exigir\xc3\xada una temperatura del aire m\xc3\xa1s alta (ver temperatura resultante)._NEWLINE_El emisor, en general, calienta el aire por convecci\xc3\xb3n; en la superficie del mismo el aire se calienta, aumenta de volumen y asciende, siendo sustituido por aire m\xc3\xa1s fr\xc3\xado. Al cabo de un rato, el aire estar\xc3\xa1 a una temperatura adecuada. Ese aire caliente, en contacto con las paredes, cede calor y las va calentando, mejorando la sensaci\xc3\xb3n t\xc3\xa9rmica en el local. Tambi\xc3\xa9n hay que tener en cuenta que, hasta cierto punto, el propio emisor tambi\xc3\xa9n calienta los paramentos por radiaci\xc3\xb3n, tanto m\xc3\xa1s cuanto mejores absorbentes de radiaci\xc3\xb3n sean, y cuanto mayor sea la superficie y la temperatura del emisor. Sin embargo, dada la peque\xc3\xb1a superficie de la mayor\xc3\xada de los emisores y las bajas temperaturas a que funcionan la mayor parte de la temporada de calefacci\xc3\xb3n, este efecto tiene poca incidencia._NEWLINE_La capacidad de ceder calor al ambiente es funci\xc3\xb3n de la superficie de intercambio y de la diferencia de temperaturas entre la superficie del emisor y el ambiente.\n_START_SECTION_\nRadiadores\n_START_PARAGRAPH_\nEn el caso de los radiadores, la temperatura del emisor pr\xc3\xa1cticamente coincide con la del caloportador. Por lo tanto la regulaci\xc3\xb3n de los radiadores (potencia que proporcionan) puede hacerse cambiando la temperatura del caloportador o variando el caudal que los atraviesa.\n_START_SECTION_\nConvectores\n_START_PARAGRAPH_\nEs un tipo de emisor en el que se potencia el intercambio de calor por convecci\xc3\xb3n. El m\xc3\xa1s corriente es como un radiador de tipo panel al que va soldada una placa met\xc3\xa1lica ondulada, formando canales en los que el aire se calienta y circula por termosif\xc3\xb3n, formando una corriente de aire caliente convectiva. Su regulaci\xc3\xb3n se hace por la temperatura superficial (temperatura del caloportador) o por caudal._NEWLINE_Otro tipo menos frecuente, consiste en una bater\xc3\xada (intercambiador de tubos con aletas) encerrada en una carcasa, generalmente met\xc3\xa1lica, con rejillas en la parte inferior y en la superior, de modo que el aire contenido se calienta y sale por la superior, mientras que el aire fr\xc3\xado entra por la inferior. La regulaci\xc3\xb3n se hace, bien como en el caso anterior, bien entreabriendo o entrecerrando la entrada o salida de aire en las correspondientes rejillas.\n_START_SECTION_\nVentiloconvectores\n_START_PARAGRAPH_\nAparatos semejantes a los \xc3\xbaltimos convectores descritos, constan de un intercambiador de tubos y aletas y de un ventilador dentro de una carcasa. El intercambio se hace por convecci\xc3\xb3n forzada. La regulaci\xc3\xb3n se hace variando la temperatura o el caudal del caloportador o, tambi\xc3\xa9n, variando la velocidad del ventilador.\n_START_SECTION_\nSuelo radiante\n_START_PARAGRAPH_\nEn este caso, la temperatura de emisi\xc3\xb3n ha de ser relativamente baja. Una temperatura superior a 29 \xc2\xbaC puede causar dolencias en las piernas de los usuarios (varices). Dado que las tuber\xc3\xadas van a cierta profundidad bajo el suelo y llevan cierta separaci\xc3\xb3n entre ellas, la temperatura del caloportador es m\xc3\xa1s alta que la superficial; al distribuirse el calor por la masa de obra que envuelve las tuber\xc3\xadas, baja la temperatura; en cualquier caso la del caloportador no debe superar los 55 \xc2\xbaC y la de la superficie los 28...29 \xc2\xbaC. La regulaci\xc3\xb3n se hace mediante la temperatura del caloportador, que a su vez, variar\xc3\xa1 la temperatura del suelo._NEWLINE_Cuando se trata de un paramento radiante el\xc3\xa9ctrico (en este caso suele ser el techo, pues en el suelo las normativas exigen que las resistencias sean blindadas, lo que encarece much\xc3\xadsimo la instalaci\xc3\xb3n), la regulaci\xc3\xb3n se hace por tiempo, mediante un termostato ambiente.'