b'\n_START_ARTICLE_\nCentral undimotriz de Motrico\n_START_PARAGRAPH_\nLa central undimotriz de Motrico es una central generaci\xc3\xb3n de energ\xc3\xada el\xc3\xa9ctrica mediante la utilizaci\xc3\xb3n de energ\xc3\xada generada por el movimiento de las olas del mar. Se ubica en la poblaci\xc3\xb3n guipuzcoana de Motrico en el Pa\xc3\xads Vasco, Espa\xc3\xb1a. Se inaugur\xc3\xb3 el 8 de julio de 2011. Consta de 16 turbinas con una potencia total de 296 kW capaces de producir 970MWh al a\xc3\xb1o. Es primera planta comercial de energ\xc3\xada undimotriz a nivel mundial.\xe2\x80\x8b_NEWLINE_Esta planta est\xc3\xa1 ubicada en el dique exterior de abrigo del puerto de Motrico y utiliza la tecnolog\xc3\xada denomina columna de agua oscilante (OWC, Oscilating Water Column) con la cual la corriente de aire que se produce cuando el nivel del agua en unas celdas cerradas asciende y desciende debido al movimiento de las olas mueven sendas turbinas.\xe2\x80\x8b_NEWLINE_El proyecto pertenece al Ente Vasco de la Energ\xc3\xada, EVE y tuvo un coste de 6,7 millones de euros de los cuales el gobierno vasco aport\xc3\xb3 2,7\xe2\x80\x8b siendo el coste de la central de 2,3 millones y el del dique en el que se ubica de 4,4 millones de euros. La instalaci\xc3\xb3n la realiz\xc3\xb3 la empresa escocesa Wavegen que pertenece al grupo Voith cuya divisi\xc3\xb3n Voith Siemens Hydro Power Generation ha desarrollado la tecnolog\xc3\xada mareomotriz OWC (columna de agua oscilante). Las turbinas fueron fabricadas en la planta que esta empresa tiene en la localidad guipuzcoana de Tolosa._NEWLINE_La planta aparece frecuentemente con la denominaci\xc3\xb3n de "central mareomotriz"  cuando en realidad se trata de una central undimotriz u olamotriz. La denominaci\xc3\xb3n de "mareomotriz" se ha extendido a todo los tipos de instalaciones que obtienen aprovechamiento energ\xc3\xa9tico del mar, cuando en realidad hace referencia al aprovechamiento de la energ\xc3\xada generada por las mareas mientras que la undimotriz lo hace de la energ\xc3\xada generada por las olas.\n_START_SECTION_\nTecnolog\xc3\xada utilizada\n_START_PARAGRAPH_\nEn 1799 se inscribi\xc3\xb3 en Francia la primera patente de un artilugio de aprovechamiento de la energ\xc3\xada del movimiento de las olas para el accionamiento de maquinaria varia. Antes ya se aprovechaba el flujo de mareas para mover molinos, los llamados molinos de mareas. A principios del siglo XXI hay m\xc3\xa1s de mil patentes para aprovechar la energ\xc3\xada de las olas aunque solamente una veintena se han desarrollado en prototipos a escala real._NEWLINE_Las tecnolog\xc3\xadas de aprovechamiento de la energ\xc3\xada de las olas se dividen, principalmente, en tres grandes grupos; dispositivos rebosantes, dispositivos oscilantes y dispositivos de columna de agua oscilante. Los dispositivos rebosantes almacenan que llega con las olas y la marea en un gran dep\xc3\xb3sito y luego la turbinan. Los dispositivos oscilantes aprovechan el movimiento de las olas y su batir para mover verticalmente un dispositivo que mediante la presi\xc3\xb3n de un fluido mueve la turbina. Los dispositivos de columna de agua oscilante aprovechan la variaciones de volumen generadas en un espacio cerrado para crear corrientes de aire que son las encargadas de mover la turbinas (es de resaltar el hecho de que al no ser directamente el agua del mar quien mueve las turbinas y al no tener contacto con el equipamiento hace que la vida de este sea mucho mayor)._NEWLINE_En Motrico, la central se ubica en un dique de abrigo y debe plegarse a \xc3\xa9l y a su funci\xc3\xb3n principal, facilitar la entrada al puerto y la estabilidad dentro de la d\xc3\xa1rsena. Tambi\xc3\xa9n es importante que las alteraciones necesarias para su instalaci\xc3\xb3n en el proyecto del dique sean las menores posibles._NEWLINE_Atendiendo a todo ello, la tecnolog\xc3\xada elegida para la planta fue la de "columna de agua oscilante", tecnolog\xc3\xada que en aquel tiempo ten\xc3\xada dos instalaciones prototipo en activo, una en la isla de Islay al suroeste de Escocia y otra en la isla de Pico en las Azores. En ambos casos las sensacionalista eran de una turbina situada horizontalmente y en ambos casos la empresa Wavegen ten\xc3\xada participaci\xc3\xb3n relevante en las mismas.\xe2\x80\x8b\n_START_SECTION_\nPrincipio de funcionamiento\n_START_PARAGRAPH_\nEl principio de funcionamiento de la tecnolog\xc3\xada "columna de agua oscilante" es muy sencillo, se basa en la creaci\xc3\xb3n de corrientes de aire mediante el cambio de nivel del agua en una c\xc3\xa1mara debido al movimiento de las olas._NEWLINE_Cuando una ola llega a la c\xc3\xa1mara, el nivel de la l\xc3\xa1mina de agua de su interior asciende comprimiendo el aire que se expulsa por una peque\xc3\xb1a apertura superior. Ese aire, que sale a gran velocidad, mueve la turbina que est\xc3\xa1 acoplada al generador electrifico. Cuando se retira la ola, la l\xc3\xa1mina de agua desciende en el interior de la c\xc3\xa1mara, lo que hace que se succione aire por la apertura superior, este aire mueve de nuevo la turbina. Las turbinas siempre giran en el mismo sentido, independientemente de la direcci\xc3\xb3n del aire lo cual produce un movimiento continuo del generador.\n_START_SECTION_\nLa obra civil\n_START_PARAGRAPH_\nEl puerto de Motrico est\xc3\xa1 ubicado en una peque\xc3\xb1a bah\xc3\xada natural formada entre los promontorios de Burumendi al noroeste y Punta Alkolea al este que la abrigan de los temporales. La utilizaci\xc3\xb3n como puerto de este abrigo se ha realizado desde tiempos inmemoriales, teniendo constancia hist\xc3\xb3rica que en siglo XIII, antes de la fundaci\xc3\xb3n de la villa de Motrico, los habitantes de estos lugares pagaban como tributo anual a la corona una ballena._NEWLINE_A finales del siglo XIX Evaristo de Churruca, originario de Motrico, dise\xc3\xb1a los muelles de cobijo del puerto. Aun as\xc3\xad la orientaci\xc3\xb3n de la bah\xc3\xada hace que el oleaje en el interior de la d\xc3\xa1rsena sea muy elevado llegando, en algunos casos, a hacer imposible la estancia de las embarcaciones en la d\xc3\xa1rsena. A mediados del siglo XX Ram\xc3\xb3n Iribarren Cavanilles realiza un estudio del oleaje en el interior del puerto (en el que luego basar\xc3\xada su obra M\xc3\xa9todo de c\xc3\xa1lculo de los planos de oleaje)  detectando el problema de resonancia de la onda de resaca. Iribarren resuelve el problema mediante el dragado del fondo de la d\xc3\xa1rsena y la colocaci\xc3\xb3n de escolleras en diferentes lugares.  Aun as\xc3\xad con mala mar la entrada al puerto se complica llegando a ser peligrosa._NEWLINE_El puerto est\xc3\xa1 conformado por un sendos diques, uno norte y otro sur, que hacen una boca de 20 metros de anchura. Paralelo al dique norte hay otro da protecci\xc3\xb3n a la entrada. A finales del siglo XX se plantea realizar una mejora en el acceso al puerto de Motrico utilizando modernas t\xc3\xa9cnicas de_NEWLINE_modelizaci\xc3\xb3n matem\xc3\xa1tica para analizar la propagaci\xc3\xb3n del oleaje desde aguas profundas hasta la_NEWLINE_costa, y la agitaci\xc3\xb3n interior._NEWLINE_En el estudio de la rotura del oleaje se detect\xc3\xb3 que, en cualquiera de las direcciones del oleaje, la rotura comienza en el margen oeste de la entrada a la bah\xc3\xada, extendi\xc3\xa9ndose, al aumentar la altura, hacia el centro de la misma. Para olas de altura de m\xc3\xa1s de 5 metros la rotura se realiza en todo el frente de la bah\xc3\xada, aunque es constante que de forma m\xc3\xa1s gradual sea por el margen este._NEWLINE_De los estudios se desprenden diferentes a alternativas (fueron 17 las propuestas) siendo la soluci\xc3\xb3n elegida la construcci\xc3\xb3n de un dique exterior que abrigo que arrancando desde Burumendi llegara al ca\xc3\xb1\xc3\xb3n submarino del eje de la ensenada. El proyecto final a realizar incluye la separaci\xc3\xb3n del dique de la costa, preservando el acantilado y permitiendo la construcci\xc3\xb3n de una playa interior en sustituci\xc3\xb3n a la existente, y la instalaci\xc3\xb3n en el mismo de una central de generaci\xc3\xb3n de energ\xc3\xada el\xc3\xa9ctrica mediante el aprovechamiento de la energ\xc3\xada de las olas.\xe2\x80\x8b\n_START_SECTION_\nProceso de construcci\xc3\xb3n\n_START_PARAGRAPH_\nLa construcci\xc3\xb3n de la obra civil de la central parte del camino de acceso y una parte del dique ya consolidados. Para la cimentaci\xc3\xb3n se realiza el dragado de un \xc3\xa1rea de 14,25 metros de ancho y 102 metros de longitud con una profundidad de medio metro. Estas labores se realizaron con pontona flotante que romp\xc3\xada la roca del fondo y una gr\xc3\xbaa desde tierra que sacaba los restos. La zanja se cubri\xc3\xb3 con una capa de 20 cm de hormig\xc3\xb3n de regularizaci\xc3\xb3n sobre la que se basa una losa de 90 cm de espesor de hormig\xc3\xb3n armado que es la base de apoyo de las piezas prefabricadas. ocho anclajes de 32 cm introducidos metro y medio en la roca fijan los cimientos, mientras que 36 arranques introducidos 80 cm en la losa de hormig\xc3\xb3n y embebidos en las celdas de las piezas fijan el resto del conjunto que conforma las c\xc3\xa1maras de presi\xc3\xb3n o columnas de aire._NEWLINE_La colocaci\xc3\xb3n de las piezas se realizaba desde el dique mediante una gran gr\xc3\xbaa capaz de depositar 50 Tn a 40 metros. Mediante el auxilio de buzos se posicionaron las piezas con una tolerancia m\xc3\xa1xima de 4 cm, que quedar\xc3\xada regularizada con el recubrimiento de hormig\xc3\xb3n posterior._NEWLINE_Una vez situadas todas las piezas y conformadas las c\xc3\xa1maras de presi\xc3\xb3n se procedi\xc3\xb3 al relleno de las celdas de aligeramiento para garantizar el comportamiento monol\xc3\xadtico de la estructura. Para ello las celdas grandes, de 4,30 x 4,5 metros, se rellenan hasta la cota 0,00 con hormig\xc3\xb3n sumergido (tipo HM-30/P/20/IIIc+Qb)  y desde esa cota hasta colmar con pedrapl\xc3\xa9n. Las celdas peque\xc3\xb1as delanteras (de 0,75 de altura de hueco) y traseras (de 0,85 metros) se rellenan con hormig\xc3\xb3n sumergido y armadura. Las juntas verticales se rellenaron de hormig\xc3\xb3n con tubos de PVC de 400 mm rellenos a modo de pibotes._NEWLINE_Cuando la estructura de las c\xc3\xa1maras de presi\xc3\xb3n alcanza la cota de 6 metros se procede a unirla con el cuerpo del dique. Para ello se retira el manto de rocas calizas de 25 Tn y se procede a cerrar lateralmente la central con piezas prefabricadas bicelulares. El hueco creado entre la estructura vertical de la central y el cuerpo del dique se rellena con pedrapl\xc3\xa9n._NEWLINE_La sala de turbinas se realiza sobre las columnas de aire cerrando las mismas con una estructura prefabricada que hace las veces de encobrado para una losa de hormig\xc3\xb3n armado de 80 cm de espesor. Esta losa ha sido calculada considerando la presi\xc3\xb3n de aire en las c\xc3\xa1maras de presi\xc3\xb3n y el peso de las turbinas. En el cierre de cada c\xc3\xa1mara de presi\xc3\xb3n se dispuso de un agujero de 0,75 metros de di\xc3\xa1metro, sobre el que se dispondr\xc3\xa1 la turbina correspondiente. Las paredes de la galer\xc3\xada de turbinas se realizan en hormig\xc3\xb3n armado, la del lado del mar tiene un espesor de 1,65 metros y las otras tres de 0,85 metros.  Tres contrafuertes de hormig\xc3\xb3n dividen la sala en 4 estancias._NEWLINE_El conjunto queda integrado en el dique mediante la disposici\xc3\xb3n y tipo de barandillas, recubrimientos y accesos._NEWLINE_La construcci\xc3\xb3n culmina con la pavimentaci\xc3\xb3n de la plaza de 1.600 m\xc2\xb2 que surge en el trasd\xc3\xb3s de la central y el tendido de las l\xc3\xadneas de servicio de agua potable, telecomunicaciones y electricidad.\xe2\x80\x8b'