b'\n_START_ARTICLE_\nPararrayos\n_START_PARAGRAPH_\nUn pararrayos es un instrumento cuyo objetivo es atraer un rayo ionizado del aire para conducir la descarga hacia tierra, de tal modo que no cause da\xc3\xb1os a personas o construcciones. Fue inventado en 1753 por Benjam\xc3\xadn Franklin. El primer modelo se conoce como \xc2\xabpararrayos Franklin\xc2\xbb, en homenaje a su inventor._NEWLINE_.\n_START_SECTION_\nHistoria\n_START_PARAGRAPH_\nEn 1749 Benjam\xc3\xadn Franklin inici\xc3\xb3 sus experimentos sobre la electricidad; defendi\xc3\xb3 la hip\xc3\xb3tesis de que las tormentas son un fen\xc3\xb3meno el\xc3\xa9ctrico y propuso un m\xc3\xa9todo efectivo para demostrarlo. En 1753 invent\xc3\xb3 el pararrayos en Am\xc3\xa9rica\xe2\x80\x8b y quiz\xc3\xa1s, independientemente, tambi\xc3\xa9n fue inventado por Prokop Divi\xc5\xa1 en Europa en 1754.\xe2\x80\x8b_NEWLINE_En 1752 Franklin public\xc3\xb3 en Londres, en su famoso almanaque (Poor Richard\xe2\x80\x99s Almanack), un art\xc3\xadculo donde propuso la idea de utilizar varillas de acero en punta, sobre los tejados, para protegerse de la ca\xc3\xadda de los rayos. Su teor\xc3\xada se ensay\xc3\xb3 en Inglaterra y Francia antes incluso de que \xc3\xa9l mismo ejecutara su famoso experimento con una cometa en 1752. Invent\xc3\xb3 el pararrayos y present\xc3\xb3 la llamada teor\xc3\xada del fluido \xc3\xbanico para explicar los dos tipos de electricidad atmosf\xc3\xa9rica, la positiva y negativa..._NEWLINE_A partir de entonces nacieron los pararrayos que, contrariamente a lo que indica su nombre, se dise\xc3\xb1aron para excitar y atraer la descarga y luego conducirla a tierra, lugar donde no ocasiona da\xc3\xb1os. La confianza de protecci\xc3\xb3n era tan grande en la sociedad que, inconscientemente, no contemplaban sus riesgos, e incluso llegaron a dise\xc3\xb1arse est\xc3\xa9ticos paraguas con pararrayos incorporado._NEWLINE_En 1753, el ruso Georg Wilhelm Richmann sigui\xc3\xb3 las investigaciones de Franklin para verificar el efecto de protecci\xc3\xb3n, pero en su investigaci\xc3\xb3n un impacto de rayo lo fulmin\xc3\xb3 cuando \xc3\xa9ste fue excitado y atra\xc3\xaddo por el pararrayos, y recibi\xc3\xb3 una descarga el\xc3\xa9ctrica mortal cuando manipulaba parte de la instalaci\xc3\xb3n del pararrayos._NEWLINE_En 1919 Nikola Tesla defini\xc3\xb3 correctamente el principio de funcionamiento del pararrayos, y rebati\xc3\xb3 las teor\xc3\xadas y la t\xc3\xa9cnica de Benjam\xc3\xadn Franklin y su patente. Desde entonces, la industria del pararrayos ha evolucionado y se fabrican modelos de distinto dise\xc3\xb1o, como pararrayos de punta simple, pararrayos con multipuntas o pararrayos con punta electr\xc3\xb3nica, pero todos con el mismo principio f\xc3\xadsico de funcionamiento: ionizar el aire a partir de un campo el\xc3\xa9ctrico natural generado en el suelo por la tormenta, con el principio de excitar y captar los rayos que pudieran caer en la zona que se desea proteger. Una instalaci\xc3\xb3n de pararrayos est\xc3\xa1 compuesta, b\xc3\xa1sicamente, de tres elementos: un electrodo captador (pararrayos), una toma de tierra el\xc3\xa9ctrica y un cable el\xc3\xa9ctrico para conducir la corriente del rayo, desde el pararrayos a la toma de tierra.\n_START_SECTION_\nEstructura y funcionamiento\n_START_PARAGRAPH_\nLas instalaciones de pararrayos consisten en un m\xc3\xa1stil met\xc3\xa1lico (acero inoxidable, aluminio, cobre o acero) con un cabezal captador. El cabezal tiene muchas formas en funci\xc3\xb3n de su primer funcionamiento: puede ser en punta, multipuntas, semiesf\xc3\xa9rico o esf\xc3\xa9rico y debe sobresalir por encima de las partes m\xc3\xa1s altas del edificio para evitar  que una gran cantidad de carga el\xc3\xa9ctrica provoque da\xc3\xb1os, como incendios o incluso la muerte de personas o animales. El cabezal est\xc3\xa1 unido a una toma de tierra el\xc3\xa9ctrica por medio de un cable de cobre conductor. La toma de tierra se construye mediante picas de metal que hacen las funciones de electrodos en el terreno o mediante placas de metal conductoras tambi\xc3\xa9n enterradas. En principio, un pararrayos protege una zona te\xc3\xb3rica de forma c\xc3\xb3nica con el v\xc3\xa9rtice en el cabezal; el radio de la zona de protecci\xc3\xb3n depende del \xc3\xa1ngulo de apertura de cono, y \xc3\xa9ste a su vez depende de cada tipo de protecci\xc3\xb3n. Las instalaciones de pararrayos se regulan en cada pa\xc3\xads por gu\xc3\xadas de recomendaci\xc3\xb3n o normas._NEWLINE_El objetivo principal de estos sistemas es reducir los da\xc3\xb1os que puede provocar la ca\xc3\xadda de un rayo sobre otros elementos. Muchos instrumentos son vulnerables a las descargas el\xc3\xa9ctricas, sobre todo en el sector de las telecomunicaciones, electromec\xc3\xa1nicas, automatizaci\xc3\xb3n de procesos y servicios, cuando hay una tormenta con actividad el\xc3\xa9ctrica de rayos. Casi todos los equipos electr\xc3\xb3nicos incluyen componentes sensibles a las perturbaciones electromagn\xc3\xa9ticas y variaciones bruscas de la corriente. La fuente m\xc3\xa1s importante de radiaci\xc3\xb3n electromagn\xc3\xa9tica es la descarga del rayo en un elemento met\xc3\xa1lico o, en su caso, en un pararrayos. Las instalaciones de pararrayos generan pulsos electromagn\xc3\xa9ticos de gran potencia cuando funcionan.\n_START_SECTION_\nOtros tipos de pararrayos\n_START_PARAGRAPH_\nPararrayos Compensador M\xc3\xbaltiple de Campo El\xc3\xa9ctrico (C.M.C.E.)_NEWLINE_Es un sistema protecci\xc3\xb3n contra descargas atmosf\xc3\xa9ricas de alta tecnolog\xc3\xada, cuenta un captador pasivo dise\xc3\xb1ado para equilibrar y compensar en todo momento el campo el\xc3\xa9ctrico variable existente en el entorno, que generan los fen\xc3\xb3menos atmosf\xc3\xa9ricos,  anulando de esta manera la formaci\xc3\xb3n adelantada del trazador ascendente evitando el impacto del rayo contra la estructura, generando un envolvente de protecci\xc3\xb3n en su \xc3\xa1rea de cobertura, drenando las cargas el\xc3\xa9ctricas a un sistema de tierra, en una corriente que se encuentra a escala de los miliamperes (inofensivas). Este modelo cuenta con certificaciones a estudios de laboratorios, y a normativas est\xc3\xa1ndares a nivel mundial._NEWLINE_"Basada en los principios de funcionamiento de un pararrayos creado por cient\xc3\xadfico Nikola Tesla en su patente 1.266.175, presentado por la misma en el a\xc3\xb1o 1918, un pararrayos de mayor seguridad y funcionalidad muy distinta de lo convencional, ya que por lo general la misma genera inseguridad a causa la potente energ\xc3\xada durante la descarga al sistema tierra , seg\xc3\xban las palabras de Dr. Nikola Tesla". El c.m.c.e. es una evoluci\xc3\xb3n del pararrayos primitivo creado por el f\xc3\xadsico, que desioniza y equilibra en todo momento las cargas atmosf\xc3\xa9ricas a trav\xc3\xa9s de sus compensadores.\n_START_SECTION_\nPararrayos desionizador de carga electrost\xc3\xa1tica\n_START_PARAGRAPH_\nAlgunos autores\xe2\x80\x8baseguran que gracias a su dise\xc3\xb1o el pararrayos desionizador de carga electrost\xc3\xa1tica anula el campo el\xc3\xa9ctrico en las estructuras, inhibiendo por tanto la formaci\xc3\xb3n del rayo en la zona que se protege al adelantarse al proceso de formaci\xc3\xb3n del rayo, para debilitar el campo el\xc3\xa9ctrico presente, en d\xc3\xa9biles corrientes que se fugan a la toma de tierra y evitan posibles impactos de rayos en las estructuras. Otros autores afirman que su presencia no constituye una protecci\xc3\xb3n distinta a la otorgada por un pararrayos convencional.\xe2\x80\x8b Al respecto se ha afirmado que:_NEWLINE_\xc2\xabNo hay evidencia te\xc3\xb3rica ni experimental que sustente la posibilidad de impedir la formaci\xc3\xb3n del rayo ni de extender la zona de protecci\xc3\xb3n m\xc3\xa1s all\xc3\xa1 de un captor convencional\xc2\xbb.\xe2\x80\x8b_NEWLINE_Investigaciones de la electrost\xc3\xa1tica de la atm\xc3\xb3sfera, han demostrado que objetos terminados en punta inmersos en un campo electrost\xc3\xa1tico de suficiente magnitud, generar\xc3\xa1n fl\xc3\xa1mulas (streamers). Mientras m\xc3\xa1s puntiagudo sea el objeto, m\xc3\xa1s r\xc3\xa1pidamente se crear\xc3\xa1 la fl\xc3\xa1mula siendo m\xc3\xa1s competitivo el que tiene puntas en todas direcciones. Atendiendo a este fen\xc3\xb3meno es frecuente encontrar elementos de protecci\xc3\xb3n cada vez con mayor cantidad de elementos puntiagudos, orientados en diversas direcciones. Los elementos constituidos por barras recibir\xc3\xa1n las descargas el\xc3\xa9ctricas en ellos mientras  que, aquellos que est\xc3\xa1n constituidos por cientos de agujas agudas en un cuerpo que remeda un cepillo o brocha, canalizan las corrientes electrost\xc3\xa1tica. Son denominados Disipadores Est\xc3\xa1ticos y est\xc3\xa1n siendo cada vez m\xc3\xa1s utilizados en la protecci\xc3\xb3n de estructuras met\xc3\xa1licas.\n_START_SECTION_\nPararrayos en estructuras met\xc3\xa1licas y gr\xc3\xbaas\n_START_PARAGRAPH_\nLos pararrayos son productos confiables de protecci\xc3\xb3n contra rayos para la mayor\xc3\xada de las instalaciones, excepto las estructuras met\xc3\xa1licas. La estructura met\xc3\xa1lica ya est\xc3\xa1 muy expuesta a los rayos y un pararrayos adicional en la parte superior de la misma est\xc3\xa1 aumentando el riesgo de ser golpeado por un rayo. Para los edificios ordinarios, de hormig\xc3\xb3n, el pararrayos atrae el rayo y transfiere la corriente al cable conductor y deja que la corriente fluya a trav\xc3\xa9s del conductor y alcance la tierra._NEWLINE_Cuando el sistema de pararrayos se aplica sobre la estructura met\xc3\xa1lica, esta es, ya por s\xc3\xad, lo suficientemente conductora, con gran secci\xc3\xb3n met\xc3\xa1lica, como para que la corriente la prefiera a ella como v\xc3\xada, por lo que salta sobre ella y el flameo o arqueo (flashover) a su alrededor puede da\xc3\xb1ar el equipamiento adosado  a  la estructura y personas cerca de ella, fen\xc3\xb3meno que se verifica en la pr\xc3\xa1ctica. (o se requiere colocar conductores a tierra conductores de gran secci\xc3\xb3n de metal mejor conductor que la torre, preferentemente barras rectas de cobre convenientemente colocadas) Por eso, los pararrayos no convienen en estructuras met\xc3\xa1licas como torres de telecomunicaciones, torres de radio-tv, gr\xc3\xbaas torre, turbinas e\xc3\xb3licas, etc. En estas, las compa\xc3\xb1\xc3\xadas expertas en protecci\xc3\xb3n colocan Disipadores Est\xc3\xa1ticos. Tal como se discute en el ep\xc3\xadgrafe anterior, la demostraci\xc3\xb3n cient\xc3\xadfica acerca de su efectividad real, es dif\xc3\xadcil de constatar y no se tiene un modelo matem\xc3\xa1tico del fen\xc3\xb3meno. Los propietarios de las torres han preferido apostar por otorgar una protecci\xc3\xb3n con estos elementos relativamente baratos, f\xc3\xa1ciles de fijar a las estructuras, no requieren cableado de toma de tierra. A lo largo del uso por a\xc3\xb1os, comparando estad\xc3\xadsticas se podr\xc3\xa1 conocer si, en el orden pr\xc3\xa1ctico, esta soluci\xc3\xb3n es eficaz o no.\n_START_SECTION_\nPararrayos en l\xc3\xadneas de transmisi\xc3\xb3n de alto voltaje\n_START_PARAGRAPH_\nLas l\xc3\xadneas de transmisi\xc3\xb3n de alto voltaje disponen de hilos destinados expresamente para la protecci\xc3\xb3n contra el rayo. Aunque son efectivos, en la pr\xc3\xa1ctica, a\xc3\xban se observan da\xc3\xb1os en las l\xc3\xadneas dada la impredecible naturaleza de estos fen\xc3\xb3menos naturales. Parece coherente la explicaci\xc3\xb3n de que el cable, por ser redondo, no contribuye lo suficiente para atraer la descarga ni para canalizar las corrientes electrost\xc3\xa1ticas que van por delante de la nube cargada. El rayo descarga en los puntos altos y agudos de las torres y en recodos o cambios de curvatura del propio cable. En estos puntos se est\xc3\xa1 prestando particular atenci\xc3\xb3n para incrementar la protecci\xc3\xb3n de las l\xc3\xadneas y se practican recursos como los Disipadores Est\xc3\xa1ticos._NEWLINE_Pararrayos Compensador de Campo El\xc3\xa9ctrico Variable (PDCE o DDCE)_NEWLINE_Es un sistema captador pasivo dise\xc3\xb1ado para equilibrar y desionizar en todo momento las cargas el\xc3\xa9ctricas que generan los fen\xc3\xb3menos atmosf\xc3\xa9ricos, cumple esta funci\xc3\xb3n a trav\xc3\xa9s de compensadores, generando un envolvente de protecci\xc3\xb3n en su \xc3\xa1rea de cobertura. Su principio de funcionamiento est\xc3\xa1 basado en compensar, equilibrar el campo el\xc3\xa9ctrico variable existente en el entorno, de esta manera anula la formaci\xc3\xb3n del trazador ascendente adelant\xc3\xa1ndose a la formaci\xc3\xb3n del rayo evitando el impacto contra la estructura, drenando las cargas el\xc3\xa9ctricas a un sistema de tierra, en una corriente que se encuentra a escala de los miliamperes. Este modelo cuenta con certificaciones a estudios de laboratorios, y a normativas est\xc3\xa1ndares a nivel mundial.\n_START_SECTION_\nC\xc3\xb3digo T\xc3\xa9cnico de la Edificaci\xc3\xb3n\n_START_PARAGRAPH_\nEl C\xc3\xb3digo T\xc3\xa9cnico de la Edificaci\xc3\xb3n (CTE) es un marco normativo de obligado cumplimiento en Espa\xc3\xb1a en el que se regulan las exigencias b\xc3\xa1sicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos b\xc3\xa1sicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposici\xc3\xb3n adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenaci\xc3\xb3n de la Edificaci\xc3\xb3n (LOE). Es de aplicaci\xc3\xb3n en obras de edificaci\xc3\xb3n de nueva construcci\xc3\xb3n, obras de ampliaci\xc3\xb3n, modificaci\xc3\xb3n, reforma o rehabilitaci\xc3\xb3n, cambio de actividad o uso del edificio existente._NEWLINE_En la secci\xc3\xb3n de utilizaci\xc3\xb3n n\xc2\xba8 (SU 8) \xc2\xabSeguridad frente al riesgo causado por la acci\xc3\xb3n del rayo\xc2\xbb, indica la obligatoriedad de instalar dispositivos para la protecci\xc3\xb3n externa contra el rayo, en funci\xc3\xb3n del \xc3\xadndice de riesgo de la instalaci\xc3\xb3n a proteger. Adem\xc3\xa1s, en su punto B.2 indica que \xc2\xabsiempre que se instale un pararrayos es obligatorio disponer de un sistema de protecci\xc3\xb3n interno comprendido por dispositivos que reducen los efectos el\xc3\xa9ctricos y magn\xc3\xa9ticos de la corriente de descarga atmosf\xc3\xa9rica dentro del espacio a proteger\xc2\xbb.\n_START_SECTION_\nUNE 21186\n_START_PARAGRAPH_\nLa norma espa\xc3\xb1ola UNE 21186 \xc2\xabProtecci\xc3\xb3n de estructuras, edificaciones y zonas abiertas mediante pararrayos con dispositivos de cebado\xc2\xbb trata la protecci\xc3\xb3n mediante pararrayos con dispositivo de cebado, contra los impactos directos del rayo en estructuras corrientes y zonas abiertas (\xc3\xa1reas de almacenamiento, \xc3\xa1reas de ocio, etc.). Asimismo, contempla la protecci\xc3\xb3n contra los efectos del paso de la corriente del rayo por el sistema de protecci\xc3\xb3n. Todo ello, con el objetivo de proteger con la mayor eficacia posible a personas y bienes materiales.\n_START_SECTION_\nNecesidad de los pararrayos\n_START_PARAGRAPH_\nEl rayo es un fen\xc3\xb3meno meteorol\xc3\xb3gico que genera severos efectos t\xc3\xa9rmicos, el\xc3\xa9ctricos y mec\xc3\xa1nicos, en funci\xc3\xb3n de su energ\xc3\xada durante la descarga. Se conocen rayos con trayectoria ascendente y descendente, que var\xc3\xadan de valor en funci\xc3\xb3n de la actividad tormentosa y su situaci\xc3\xb3n geogr\xc3\xa1fica. Los valores de corriente que pueden aparecer en un solo rayo oscilan entre 5.000 y 350.000 amperios, con una media de 50.000 amperios. Las temporadas de tormentas son cada vez m\xc3\xa1s amplias durante el a\xc3\xb1o y aparecen incluso en invierno; su distribuci\xc3\xb3n geogr\xc3\xa1fica es muy variable, y puede haber variaciones importantes en los mapas cer\xc3\xa1unicos de la actividad de tormentas y la densidad de rayos._NEWLINE_La elevada intensidad de un rayo puede provocar paro card\xc3\xadaco o respiratorio por electrocuci\xc3\xb3n de un ser vivo, debido al paso de la corriente de descarga. El impacto directo de un rayo provoca da\xc3\xb1os en las estructuras (edificios, antenas telecomunicaciones, industrias, etc.). El impacto de un rayo disipa calor por el efecto Joule y, por tanto, puede llegar a provocar incendios._NEWLINE_El cambio clim\xc3\xa1tico es uno de los mayores causantes del aumento de la actividad de tormentas y del aumento de la densidad de rayos, y por defecto de la aparici\xc3\xb3n de tantos accidentes en instalaciones protegidas con pararrayos en punta.\xe2\x80\x8b_NEWLINE_El aumento de la actividad solar incrementa la actividad el\xc3\xa9ctrica de la atm\xc3\xb3sfera, y genera inesperadas tormentas electromagn\xc3\xa9ticas y termodin\xc3\xa1micas que no aparecen en los modelos clim\xc3\xa1ticos ni en las previsiones. Esta actividad el\xc3\xa9ctrica es, entre otros fen\xc3\xb3menos meteorol\xc3\xb3gicos conocidos, otro detonante del aumento de la actividad de rayos nube-tierra o tierra-nube._NEWLINE_Seg\xc3\xban la Organizaci\xc3\xb3n Mundial de la Salud (OMS), varios organismos nacionales e internacionales han formulado directrices que establecen l\xc3\xadmites para la exposici\xc3\xb3n a campos electromagn\xc3\xa9ticos (CEM) en el trabajo y en los lugares de residencia. En este sentido, estas directrices afectan directamente a las instalaciones de pararrayos, ya que ponen en peligro la continuidad de la industria y la salud de las personas en el trabajo.'