원자력산업 주무부처인 지식경제부는 고리 1호기 고장정지와 관련, 14일 긴급 브리핑을 갖고 "고리 1호기는 안전하며, 만약을 대비한 비상대책을 마련해놓고 있다"고 밝혔다. 김정관 지경부 에너지자원실장은 "고리 1호기는 상업운전 초기 다수의 고장정지가 발생했지만 2005년부터 2010년까지 5주기 연속 무고장안전운전을 달성했다"며 "국제원자력기구(IEAE)의 안전성평가 기준 54개 항목 점검 등을 통해 계속운전을 하게 됐다"고 말했다. 이어 "고리 1호기의 주요 설비는 신품으로 교체해 신규원전과 비교해도 손색이 없다"고 덧붙였다. 주변압기, 여자기, 기동변압기 등을 2002~2006년 사이 각각 교체했다는 것. 고장 차단기는 2007년 8월 계획예방정비 기간 중 신형으로 교체한 바 있다. 지경부는 국내 원전의 안전성도 강조했다. 초대형 쓰나미에 의한 전원 완전상실을 대비해 비상전력 공급방안을 수립했다. 특히 고리 1호기는 전원 공급기능 상실시에도 터빈구동 보조 급수펌프로 최종 원자로 냉각기능을 유지할 수 있다. 또 13일 모 방송 화면에서 나온 고리 1호기의 증기는 "발전소를 안전하게 정지시키기 위한 대기로의 증기 방출"이라며 "이 증기는 방사능 물질이 전혀 함유되지 않은 수증기"라고 설명했다. 고장 정지 원인에 대해서는 "발전소 출력운전에 필요한 각종 펌프에 전원을 공급하는 차단기가 손상됨에 따라 터빈, 발전기, 원자로가 자동 정지됐다"며 "차단기는 내부 연결단자의 과열로 손상이 발생했다"고 설명했다.
지식경제부는 고리 1호기의 고장 정지 원인에 대해 뭐라고 말했나?
"발전소 출력운전에 필요한 각종 펌프에 전원을 공급하는 차단기가 손상됨에 따라 터빈, 발전기, 원자로가 자동 정지됐다"며 "차단기는 내부 연결단자의 과열로 손상이 발생했다"고 설명했다.