السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
انا كان عندي استفسار بسيط وهو مش في الشبكات تحديدا لكن هو بخصوص الكهرباء اللي هتتوصل عليها السويتشات
هل المشترك اللي هيكون متوصل عليه السويتشات بالكهرباء لازم يكون ليه مواصفات خاصه
او مشترك مخصص للراك والاحمال العاليه ياريت حد يفيدني
لاني عندي راك فيه مشتركات عاديه علشان لو كده اغيرهم واشتري الافضل
وياريت لو فيه نوع مشهور تكتبولي اسمه وشاكر افضالكم
واتمني سرعه الرد
اسمع ياخوي...
خذ الامور التالي في الحسبان:
احسب جميع احمال الاجهزة بالوات (watt) (السويتشات + الراوتر + الموديم + السيرفرات + الشاشة + واي جهاز اخر)
طبعا حتلاقي البيانات هذي اسفل الاجهزة او من خلال المنيو ...وممكن تستعين بشركة APC رائدة اجهزة UPS فقط في معرفةا لاحمال او اذا كانت لديك النية لشراء UPS خذا هذا الرابط : http://www.apc.com/tools/ups_selector/index.cfm
قم بجمع هذه الاحمال وبعد ذلك اذهب الى اقرب محل الكترونيات قله مثلا اريد :
Power Board Type Rackmount for 19" Rack Cabinet
Specs:
Voltage 230-240 VAC
Current 10Amps Max
Power 2400W Max
ولاتنسى ways ? كم فتحة تريد وهو يعتمد على عدد الاجهزة التي لديك
طبعا هذه القيم غالبا ماتكون متقاربة يعني لاعتقد انك بحاجلة لاكثر من 2400w لكن فقط من باب العلم بالشي وكذلك عندما تريد شراء UPS فاول سؤال سيسأل البائع كم وات ؟
الاهم من ذلك مصدر تيارك الكهربائ يجب ان يكون معد لان يتحمل ويفضل ان يكون في دائرة مستقلة راجع فيه كهربائ مختص في مجاله
طبعا خذ في الحسبان الامور التالية :
التبريد
والتهوية
وجهاز UPS اذا لاقدر الله انقطع التيار يكون لديك بديل على الاقل نصف ساعة او ثلث لحين ان تتمكن من عمل action