السؤال:
<>
الإجابة: يجب أن تؤخذ في الاعتبار العديد من المعلمات ، وخاصة درجة حرارة تدفق السائل التدفئة وانخفاض درجة الحرارة في الفم بين مدخل ومخرج.
بعد تحديد مصدر الحرارة وإجراء الدراسة الحرارية (السماح لمعرفة خسائر مكان الإقامة) ، يبقى تغيير حجم التدفئة تحت الأرضية. العمليات الحسابية المعقدة للغاية التي يتعين القيام بها ليست في متناول المبتدئين في هذه المسألة ، وخبرة المهنية أمر أساسي من خلال إنتاج تقدير. يستخدم مهندسو التدفئة أنفسهم برامج الكمبيوتر للقيام بذلك. فيما يلي بعض الأشياء المهمة. لأبعاد أرضية ساخنة ، من الضروري مراعاة العديد من المعلمات مثل درجة حرارة بدء سائل التسخين (لا تزيد عن 40 درجة مئوية) ، وانخفاض درجة الحرارة الذي سيكون في الحلقة بين مدخل ومخرج (في المتوسط 8 درجات مئوية) ، وقطر الأنبوب المطلوب وسرعة الدوران (بين 0.75 و 1 متر في الثانية) ، إلخ. أنت أيضًا ، أرسل إلينا سؤال brico