እ.ኤ.አ
ሱርጅም እንደ ስሙ እንደሚያመለክተው፣ ከመደበኛው የቮልቴጅ ቮልቴጅ በላይ የሆነ ቅጽበታዊ የቮልቴጅ መጠን ነው።በመሠረቱ፣ ግርዶሽ በሰከንድ በሚሊዮንኛ ሰከንድ ውስጥ የሚከሰት ኃይለኛ የልብ ምት ሲሆን በከባድ መሳሪያዎች፣ አጫጭር ወረዳዎች፣ የሃይል መቀያየር ወይም ትላልቅ ሞተሮች ሊከሰት ይችላል።የተገናኙ መሣሪያዎችን ከጉዳት ለመጠበቅ ከፍተኛ መጠን ያለው የኃይል ማመንጫ መሳሪያዎችን ያካተቱ ምርቶች ውጤታማ በሆነ መንገድ ሊወስዱ ይችላሉ።
Surge protector፣ እንዲሁም መብረቅ እስረኛ በመባልም የሚታወቀው፣ ለተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች፣ መሳሪያዎች እና የመገናኛ መስመሮች የደህንነት ጥበቃን የሚሰጥ ኤሌክትሮኒክ መሳሪያ ነው።በኤሌክትሪክ ዑደት ወይም በኮሙኒኬሽን መስመር ላይ የውጪ ጣልቃገብነት በድንገት ሲፈጠር የቮልቴጅ መከላከያው በጣም አጭር በሆነ ጊዜ ውስጥ የአሁኑን ጊዜ ማካሄድ እና መራቅ ይችላል, በዚህ ምክንያት በኤሌክትሪክ ዑደት ውስጥ ባሉ ሌሎች መሳሪያዎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ያደርጋል. .
የ SZ-NPE ተከታታይ ሞገድ ተከላካይ ለ TT ፣ TN-S ፣ እና ሌሎች የ 50/60HZ ፣ 230/400V እና ከዚያ በታች የኃይል አቅርቦት ስርዓቶች ተስማሚ ነው ። ማዕበሉን ለመከላከል በገለልተኛ መስመር (N) እና በመሬት መስመር (PE) መካከል ጥቅም ላይ ይውላል ። በተዘዋዋሪ መብረቅ እና ቀጥተኛ መብረቅ ወይም ሌላ ቅጽበታዊ የቮልቴጅ መጨናነቅ ይከሰታል።ምርቶቹ GB 18802.1፣ GB50057andIEC 61643-1 መስፈርቶችን ያከብራሉ።
SZ-NPE በጋዝ ማፍሰሻ ቱቦ ወይም አየር እንደ የመልቀቂያ ክፍተት ዋና ዋና ክፍሎች በአጠቃላይ በኤሌክትሮዶች መካከል ከፍተኛ የመቋቋም ሁኔታ ውስጥ ገብቷል, ምክንያቱም የኃይል ፍርግርግ በነጎድጓድ እና በመብረቅ ምክንያት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ሌሎች ጊዜያዊ ከመጠን በላይ የቮልቴጅ መጨመር, ኤሌክትሮዶች በ nanosecond ውስጥ. የጊዜ ማጓጓዣ, ወደ ምድር ውስጥ ይበቅላል, እና በኃይል ፍርግርግ ላይ ያሉትን መሳሪያዎች ለመጠበቅ, በ NPE በኩል ያለው መጨናነቅ ሲጠፋ, TheN PEis የኃይል ፍርግርግ መደበኛውን አሠራር ሳይነካው ወደ ከፍተኛ የመቋቋም ሁኔታ ይመለሳል.
እና የ SZ-SPD ተከታታይ የሱርጅ መከላከያ ከሚከተሉት መፍትሄዎች ጋር ሊጣመር ይችላል-1P + NPE, 3P + NPE እና ሌሎች የ SPD ጥምረት የፀረ-ቀዶ ጥገናውን ለማሻሻል. የ 35 ሚሜ መደበኛ መመሪያ መጫኛ ፣ የዜሮ መስመር ከ 2.5-35 ሚሜ ሽቦ ጋር የተገናኘ ፣ የመሠረት ሽቦው ከ 6 ሚሜ በላይ ባለ ባለ ሁለት ቀለም ባለብዙ-ክር የመዳብ ሽቦ ጋር የተገናኘ ነው ፣ ርዝመቱ ከ 500 ሚሜ ያልበለጠ ነው።
ብዙውን ጊዜ በመኖሪያ ማከፋፈያ ሳጥኖች, በኮምፒተር ማእከሎች, በመረጃ መሳሪያዎች, በኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች እና በመቆጣጠሪያ መሳሪያዎች ውስጥ በአቅራቢያው በሚገኝ የሶኬት ሳጥን ፊት ለፊት ተጭነዋል.