Pajisjet e lëvizshme të blinduara të blinduara prej metali
- përshkrim i produktit
- karakteristika
- Aplikime të veçanta
- hetim
Info Basic
Përshkrimi i produktit
|Jo.||Emër||Njësi||Parametër|
|1||Tensioni i vlerësuar||kV||24|
|2||Niveli i izolimit||Frekuenca e fuqisë 1 min përballon tensionin||kV||65 (79|
|Impulsi i rrufesë përballon tensionin||kV||125 (145|
|3||Frekuenca e vlerësuar||Hz||50|
|4||Rryma e vlerësuar e autobusit kryesor||A||630, 1250, 1600||2000, 2500||2500, 3150, 4000|
|5||Rryma e vlerësuar me rezistencë të shkurtër||kA||16, 20, 25||25, 31.5||31.5, 40, 50|
|6||Rryma e vlerësuar me rezistencë maksimale||kA||40, 50, 63||63, 80||80, 100, 125|
|7||Distanca e zvarritjes||mm/kV||20|
|8||Niveli mbrojtje||IP4X (IP2X pasi të hapet dera e kabinetit)|
|9||peshë||kg||900|
karakteristika
● Trupi i kabinetit montohet nga përkulja e shumëfishtë e pllakës së aluminit-zinkut, e cila shmang gabimin e shkaktuar nga saldimi, dhe saktësia e përpunimit dhe montimit të trupit të kabinetit është e lartë.
● Mirato një plan urbanistik të montuar në qendër, stabilitet mekanik dhe këmbyeshmëri të mirë.
● Përdorimi i zbarave të tipit D ose O-së dhe procesit të vullkanizimit të rrëshirës epokside, për të arritur izolimin e plotë, për të përmirësuar shpërndarjen e fushës elektrike në kabinet dhe për të përmirësuar nivelin e përgjithshëm të izolimit të stabilimentit.
● Pajisja është e pajisur me një sërë funksionesh bllokimi: të tilla si hyrja dhe dalja elektrike e karrocës së ndërprerësit, hapja dhe mbyllja elektrike e çelësit të tokëzimit, etj., të cilat mund të parandalojnë operatorin të hyjë në intervalin e drejtpërdrejtë. gabim.
● Funksionimi i hyrjes dhe i daljes së karrocës së ndërprerësit, funksionimi i hapjes dhe mbylljes së çelësit të tokëzimit dhe funksionimi i hapjes dhe mbylljes së ndërprerësit mund të funksionojnë të gjitha elektrike. Dhe PLC përdoret për të matur dhe kontrolluar procedurat e funksionimit të operacionit on-off për të realizuar funksionimin e programuar. Përdorni ekranin me prekje si ndërfaqen njeri-makinë dhe përdorni pjesët përkatëse në diagramin e simulimit të ofruar nga ekrani me prekje.
Aplikime speciale
Shënim: Çdo gjë përtej qëllimit të kërkesave të mësipërme do të përcaktohet nga përdoruesi në konsultim me prodhuesin. Për vende të veçanta, të tilla si nënstacionet nëntokësore, nënstacionet e pambikëqyrura dhe kushtet e tjera të këqija të funksionimit, duhet të shtohen pajisje ftohëse me temperaturë konstante në ambiente të mbyllura për të përmirësuar kushtet e funksionimit të produktit dhe për të siguruar funksionimin e sigurt dhe të besueshëm të pajisjeve.