Как подключить двойной выключатель на две лампочки
Многие современные люстры выпускаются на две лампы, равно как и системы освещения имеют две линии. Как правильно подключать их к выключателям? В этой статье мы разберем, как подключить двойной выключатель на две лампочки, расскажем, насколько это практично и как это правильно сделать. Также рассмотрим схему подключения двойного выключателя света.
Стандартный двухкнопочный выключатель позволяет управлять двумя линиями или лампами. Он состоит из трех основных элементов:
- Корпус, который вставляется в короб в стене.
- Двух кнопок из пластика.
- Клемм или винтов для подключения кабелей (обычно состоит из трех клемм — одной входной и двух выходных).
Схема подключения обычного и двойного выключателя
Принцип подключения достаточно прост и выполнить его можно одним кабелем 3*1,5 ВВГнг. Из распределительного щитка выходит один кабель (фаза), он входит в верхнюю клемму. Снизу выходят два кабеля, подключаемые к двум выходным разъемам. Они отправляются на контакты люстры или линии освещения. Нулевой кабель сразу идет к люстре из коробки — его можно выполнить даже одним проводом (но лучше вести 2*1,5 ВВГнг, чтобы подключить еще и заземление).
При нажатии на клавишу контакты замыкаются и фаза подается на одну лампу (ноль подключен постоянно). Включение второй клавиши подает фазу на вторую лампу. При размыкании контакт теряется и свет гаснет.
Крепление проводов
Для крепления проводов в клеммниках могут использоваться обычные винты (позволяют затянуть кабель при помощи отвертки) или же самозатягивающиеся устройства, которые "запирают" кабель после вставки внутрь. Первые более предпочтительны, поскольку при замене нужно просто выкрутить винт. А вот вытащить без повреждений кабель с запирающего клеммника практически невозможно — придется применять силу или откусывать его у основания.
Отметим, что схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки достаточно проста и легко реализуема. При необходимости вы можете поставить выключатели с диммерами или индикаторами — они подключаются к входной фазе и показывают наличие напряжения в сети (очень удобно ночью).
Внимание: диммеры (регуляторы яркости) работают только с лампами накаливания. Если вы планируете ставить светодиоды или люминесцентные, то учитывайте, что диммеры с ними не работают.
Схема подключения
Ниже вы можете увидеть классическую схему расключение двухклавишного выключателя. Она лучше всего подходит для монтажа двух ламп или линий.
Принципиальная схема подключения двойного переключателя на две лампы
Здесь используется классическое заземление класса TN-C. Разберем, как правильно подключать его по этой схеме. Фаза из разделительной коробки L уходит на выключатель, из него по проводам 1 и 2 приходит к люстре. Ноль и земля идут напрямую. Изучив схему, вы сможете самостоятельно подключить устройство быстро и безопасно. Главное — следите за тем, чтобы выключатель размыкал именно фазу.
Набор инструментов для монтажа
Теперь вы знаете, как подключить двухклавишный выключатель к двум лампочкам. Разберем, какие именно инструменты нужны для этого. Вам понадобится:
- Набор отверток с крестовым и прямым шлицем.
- Нож монтажный для зачистки проводов.
- Кусачки для подрезки кабеля.
- Индикаторная отвертка.
Если провода планируется подключать в новом помещении, то вам еще понадобится штроборез или классическая болгарка с алмазным диском, зубило или перфоратор и уровень. При походе в магазин нужно будет приобрести достаточное количество кабеля (от включателя к коробке, от коробки до люстры+запас 15%), саму люстру, выключатель, коробку для его монтажа (они бывают разные, под гипсокартон и под бетонные стены), клеммы для соединения проводов и изолента.
Если все необходимые материалы закуплены, то пришла пора подключить выключатель с двумя клавишами к люстре. Мы рассмотрим вариант, когда проводка делается в новом помещении, поскольку если кабеля уже проложены, то задача сильно упрощается.
Схема подключения коробки
Итак, у нас есть просто линия освещения под потолком, в которую мы решили врезать выключатель. Начинаем производить разметку. Если линия проходит на нужной стене, то ставим коробку вертикально над выключателем. Если линия находится на другой стене, то ставим коробку недалеко от угла, от нее тянем кабель по верху до нужного места, опускаем его вниз и ведем до люстры.
Первым делом рисуете полоску на месте залегания кабеля, затем при помощи болгарки вырезаете штробу, проводя два разреза на расстоянии 2-3 см друг от друга. При помощи зубила или перфоратора делаете борозду и крепите в ней кабель стяжками. Его желательно спрятать в пластиковую или металлическую гофру, чтобы избежать неприятных ситуаций. Далее обесточиваете вашу линию, подключаете провода в коробке, устанавливаете выключатель и люстру. Затем включаете напряжение, проверяете все индикаторной отверткой (фаза пришла на выключатель и больше нигде не светится при выключенных клавишах). Если все в порядке, то включаете люстру — она должна заработать.
Внимание: если вам нужно подключить дорогую цифровую люстру с трансформатором, то лучше не экспериментировать с ней. Попробуйте соединить двойной выключатель на две лампочки и проверьте работоспособность системы. Если что-то пойдет не так, то вы просто потеряете лампочку, а не всю люстру. Да и люстры обычно вешаются уже после того, как сделана вся облицовка и косметический ремонт, поэтому не торопитесь ее цеплять.
После прокладки проводов рекомендуем вам подсоединить двойной выключатель, а уже потом собирать коробку. Делается это так:
- С кабеля снимается изоляция примерно на 10 см.
- Провода заводятся в короб, удерживающий выключатель.
- Зачищаются концы (1 см в большинстве случаев достаточно). Если провод многожильный, то его скручивают, желательно пропаять конец, особенно если он будет вставляться в винтовой зажим. Для клеммных зажимов пропайка не нужна.
- Входная фаза крепится к входу L включателя. Двойной провод, который идет на лампы, крепится к выходам 1 и 2. Этот провод приходит на люстру вместе с нулем из коробки.
Внимание: в некоторых выключателях есть два входных и два выходных контакта. Не нужно вводить в него две фазы — можно просто изготовить перемычку и запитать второй контакт от первого.
На этом установка двухклавишного выключателя считается завершенной. Далее проводится подключение в распределительном коробе и изоляция контактов (если не используются клеммники), подключение ламп и электроэнергии.
Выключатель с двумя клавишами — схема подключения на две точки освещения
При замене проводки в доме или проведении новых кабелей лучше сразу учесть все требования и пожелания. Учет особенностей проводки поможет с комфортом эксплуатировать сеть.
В некоторых помещениях имеет смысл схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки. Особенно актуально это, если есть разные группы приборов освещения.
Сфера применения двойного выключателя
Выключатель с двумя клавишами представляет собой устройство, которым можно управлять двумя светильниками или другими осветительными приборами.
Двухклавишный выключатель может регулировать работу одного прибора с несколькими лампами освещения. Если у люстры множество лампочек, в ряде ситуаций не требуется включения всех — выключатель с двумя клавишами поможет подключать необходимое количество ламп. Когда пользователь нажмет обе клавиши, на многоламповой люстре загорятся все лампочки.
Устройство выключателя
Конструкция устройства делится на две части:
- Пластиковая рамка с клавишами (защитная деталь).
- Рабочий механизм (рабочая часть, провода).
В разных моделях крепление рамки неодинаковое — может фиксироваться двумя винтами либо защелками. В последнем случае защелки легко подсоединить и отсоединить движением пальцев.
Вариантов крепления рабочей части в монтажной коробке (стакане, подрозетнике) тоже два. Это делается путем фиксации металлической рамки с отверстиями, позволяя широко регулировать механизм внутри стакана, или при помощи распорных лапок. По сторонам механизма предусматриваются два винта, при закручивании которых лапки раскладываются до плотного вставания в подрозетник.
Чтобы правильно подключить двойной выключатель на две лампочки, нужно заранее изучить присутствующие провода, контакты. Последние нужны для соединения с подходящими проводами, отходящими кабелями.
По типу конструкции для фиксирования проводов выключатели могут быть:
- с самозажимными контактами — провода закрепляются пружинками;
- с винтовыми контактами — провода фиксируются пластинками с винтами.
У всех выключателей на две клавиши как минимум три контакта — ввод и два вывода. Провод фазы нужно соединить с общим вводом, выводные провода подключать к разным секциям точек освещения.
Схема подключения
До начала любых работ необходимо удостовериться, что напряжение в сети отсутствует. Отключить электрический ток следует в распределительной коробке. Далее при помощи отвертки-индикатора нужно убедиться, что квартира обесточена.
Схемы двойных выключателей на две лампочки предполагают правильное соединение контактов:
- Заземление. Выводится к источнику освещения.
- Ноль. Выводится на источник света.
- Фаза. Находится под напряжением, обеспечивает лампочки питанием.
После уточнения расположения фазы (обычно провод имеет серый, коричневый или черный цвет) необходимо попарно (не одновременно) соединять провода. Фазу соответствующей точки освещения подключают к входу выключателя, остальные провода (заземление, ноль) — к клеммам-выходам. В коробке распределения провода становятся коммутируемыми фазами электрических приборов.
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы сделать необходимое отверстие и установить выключатель, монтаж предполагает применение ряда инструментов:
- дрель с соответствующими сверлами (6 мм для дерева, бетона, кирпича) или перфоратор с коронками для сверления;
- строительная смесь, гипс, алебастр — для фиксирования выключателя, заделки отверстий;
- простая и крестообразная отвертки — ими будут выкручиваться детали выключателя и затягиваться клеммы;
- индикаторная отвертка — поможет определить фазу, ноль, зафиксировать наличие/отсутствие напряжения в сети;
- острый нож — нужен для чистки изоляции, отрезания проводов, подготовки отверстий в выключателе под провода;
- плоскогубцы (нужны не всегда) — требуются для обжатия кабелей;
- дюбели необходимого размера (в зависимости от типа выключателя, материала стены).
Все инструменты электрика должны иметь защитную изоляцию, предотвращающую удар тока через металлические детали. Выключатель лучше приобретать с керамическим сердечником — такое изделие считается самым качественным, долго служит, обладает отличными изоляционными свойствами.
Если нет разводки, придется вначале монтировать распределительную коробку, без которой реализация такой схемы невозможна. Провода лучше приобретать качественные, с готовой пометкой фазы, ноля, заземления — монтаж на порядок упрощается.
Соединять провода, изготовленные из разных материалов, строго воспрещается: они будут окисляться, разрушаться со временем.
Подбор сечения провода производится с учетом мощности осветительных приборов. Чаще всего применяется кабель на 1,5 мм.
Порядок подключения двухклавишного выключателя
Прокладку проводки делают открытым или закрытым способом — в зависимости от желания и возможностей. В современных квартирах чаще всего проводят кабели закрытым способом. Если выбран открытый способ, дополнительно придется купить кабель-каналы, гофротрубу.
Инструкция по подключению двойного выключателя на две лампочки (для наиболее сложного варианта — скрытой проводки):
- Просверлить отверстие в стене, используя перфоратор и особую коронку. В это отверстие будет установлен новый подрозетник.
- Убрать разрушенные части стены и штукатурки, чтобы мусор не мешал дальнейшей работе.
- Поставить на место подрозетник — нужно для «примерки» стакана, проверки соответствия отверстия нужным параметрам.
- Убрать подрозетник. Приступить к штроблению отверстий под провода, которые будут спускаться до плинтуса и идти до распределительной коробки (если коробка расположена рядом, штробу делают непосредственно до нее).
- Прорезать дырки в корпусе двухклавишного выключателя под электрические провода.
- Развести водой штукатурку или другой вид приобретенной фиксирующей смеси. Немного намочить поверхность высверленного отверстия.
- Нанести смесь на стенки и дно отверстия стены, зафиксировать стакан. Лишние остатки смеси удалить, зачистить поверхность.
- Придать подрозетнику нужное (ровное) положение, окончательно закрепить.
- Еще раз убедиться, что сеть выключена. Промаркировать провода (фаза и ноль).
- Вывести фазу в рабочую часть выключателя, подсоединить соответствующую клемму приходящего контакта.
- Подсоединить другой фазный провод к кабелю второго устройства освещения. Зафиксировать клеммами остальные провода.
- Закрепить рабочую часть выключателя в корпусе рамкой, винтами (в зависимости от модели).
- Установить внешнюю часть — клавиши и пластиковую рамку. Подать напряжение в сеть, проверить работу точек освещения.
Проверка УЗО
Устройство защитного отключения необходимо для выключения тока в момент утечки. Его нужно периодически проверять (раз в 1 – 2 месяца). Есть два способа:
- Надавить клавишу «Тест» — рабочее устройство сразу сработает.
- Взять лампу, соединить с фазой и нолем — устройство отреагирует отключением.
При отсутствии реакции УЗО прибор может быть сломан. Такое устройство нужно сразу заменить, вызвав специалиста.
Проблемы и пути решения
Самая распространенная ошибка — нарушение порядка расположения проводов. Если перепутать фазу и ноль, возникнет короткое замыкание. Чтобы этого не случилось, надо промаркировать провода.
Некоторые начинающие электрики приобретают слишком дешевые выключатели. Обычно приборы быстро выходят из строя, не слишком безопасны в эксплуатации.
Составлять сложные схемы подключения без наличия соответствующего образования не стоит — такое дело нужно доверить профессионалу.
При соблюдении всех рекомендаций проблем с установкой выключателей не возникнет. Главное — вовремя отключить сеть, убедиться в отсутствии напряжения, и только потом приступать к работе. Безопасность должна быть на первом месте!
Схема подключения выключателя двухклавишного на две лампочки
Схема подключения выключателя двухклавишного на две лампочки, обычно используется для управления группами ламп светильников люстры.
В каждой группе может быть несколько лампочек. Лампочки каждой группы соединяются параллельно. Каждая клавиша выключателя управляет своей группой. Как правило, такое подключение используется, если необходимо управлять разными линиями из одного места. Например, необходимо включить свет в коридоре или на улице, не выходя из комнаты, где расположен выключатель.
В корпусе выключателя установлено три электрических контакта – один вход и два выхода. Принцип действия – к центральному контакту подключается фаза, к двум контактам на выходе подключаются две линии (лампочки или другие электроприборы). В любом подключении, независимо от конструкции выключателя, необходимо фазный провод разрывать, а нулевой провод соединять с лампочкой или другими электроприборами.
Двухклавишниками можно реализовать три режима работы:
• первый режим – включена первая группа
• второй режим – включена вторая группа
• третий режим – включена первая и вторая группа
Монтаж схемы подключения осуществляется следующим образом:
1. Разметим места, где планируем установить:
• люстры, светильники или другое электрооборудование
• коробку для соединения кабелей (распределительную)
• подрозетник
2. Смонтируем проводку цветными кабелями.
Рассмотрим два варианта.
– если люстра или светильник имеет пластиковый корпус (4 группа подключения).
К распределительной коробке подходят провода:
• от распределительного щита – фаза ( L1 ), рабочий ноль ( N )
• от двухклавишного выключателя – три кабеля
• от первой группы управляемых лампочек – два кабеля
• от второй группы управляемых лампочек – два кабеля
– люстра или светильник имеет пластиковый корпус (3 группа подключения).
• от распределительного щита – фаза ( L11 ), рабочий ноль ( N1 ), земля ( РЕ )
• от двухклавишного выключателя – три кабеля
• от первой группы управляемых лампочек – три кабеля
• от второй группы управляемых лампочек – три кабеля
3 (третья) и 4 (четвертая) группы подключений реализованы в схеме распределительного щита учета электроэнергии, смотрим здесь .
3. Соединим цветные кабеля в коробке (распределительной). На схемах, места соединения кабелей обозначены «круглыми» точками.
4. Подсоединим к выключателю кабеля и закрепим его в подрозетнике.
5. Подсоединим к кабелям источники света (люстра или светильники).
Далее рассмотрим схему подключения трехклавишного выключателя , которая позволяет управлять тремя группами подключения из одного места.
Схема подключения трехклавишного выключателя на две лампочки
Для того чтобы осуществить подключение двухклавишного выключателя на две лампочки, понадобятся следующие материалы:
— силовой 3-жильный кабель с сечением жил 1,5 мм 2 . Если нет заземления или корпус светильника выполнен из диэлектрика (пластик), то понадобится 2- жильный кабель без жилы заземления;
— распределительная коробка;
— соединительные элементы (например, винтовые или самозажимные клеммы);
— наконечники;
— монтажная коробка для установки выключателя;
— 2- клавишный выключатель.
Для того, чтобы выполнить монтаж двухклавишного выключателя, понадобятся следующие инструменты:
— крестовая и плоская отвертки;
— индикатор напряжения (мультиметр или индикаторная отвертка);
— инструмент для снятия изоляция или строительный нож;
— обжимной инструмент для наконечников или пассатижи.
Необходимо отметить, что перед тем как начать подключение двухклавишного выключателя, требуется выполнить ряд условий по технике безопасности для предотвращения поражения электрическим током:
1. Отключить питание. Для этого необходимо перевести рукоятку автоматического выключателя в нижнее состояние.
2. Проверить наличие напряжения. Индикаторную отвертку подносим к неподключенной клемме автоматического выключателя. В случае если светодиод не засветился, то напряжение отключено. Если появилась индикация, то клемма автомата под напряжением и необходимо такой автомат заменить.
Перед тем как приступить к прокладке кабеля и выполнять подключение двухклавишного выключателя, необходимо выполнить вертикальные и горизонтальные штробы (борозды), а также произвести отверстия для установки распределительных монтажных коробок. Место установки выключателя рекомендуется выбирать так, чтобы при открытии двери не затруднялся доступ к нему. Также необходимо учитывать, что высота, на которую рекомендуется устанавливать 2- клавишный выключатель, должна быть в диапазоне 0,9-1,5 м.
В подготовленной горизонтальной штробе от квартирного распределительного щитка прокладывается 3- жильный кабель с жилами сечением 1,5 мм 2 до распределительной коробки так, чтобы конец кабеля в ней имел запас длины примерно 10-15 см. Запас кабеля необходим для того, чтобы в случае повреждения жил можно было без проблем выполнить повторное соединение кабеля.
Монтаж в распределительном щитке
>В щитке при помощи инструмента для снятия изоляции или строительного ножа снимают оболочку и изоляцию жил кабеля. Многопроволочные жилы кабеля оконцовываются при помощи наконечников, которые впоследствии обжимаются.
После зачистки и оконцевания жил наконечниками производится подключение к автоматическому выключателю и шинам заземления и защитного зануления. Подключение производится по следующей схеме:
— жилу с изоляцией желто-зеленого цвета подключают на неизолиованную шину заземления — PE;
— жилу с изоляцией синего (голубого) цвета подключают на шину зануления — N;
— жилу с изоляцией коричневого (серого, белого, черного) цвета подключают к клемме (верхней или нижней) автомата в соответствии с рекомендациями производителя.
В распределительной коробке также снимается оболочка кабеля, жилы зачищаются. Для удобства распознания жилы кабеля маркируются:
— фазная жила (коричневого, серого, белого, черного цвета) — L;
— нулевая жила (синего цвета) — N;
— жила с изоляцией желто-зеленого цвета — РЕ.
Схема подключения двухклавишного выключателя и его монтаж
Необходимо отметить, что для того чтобы выполнить подключение двухклавишного выключателя, можно использовать кабель с любой расцветкой жил кроме желто-зеленой (например, ÖLFLEX® CLASSIC 100 3×1,5 с изоляцией коричневого, черного и синего цветов).
В заранее подготовленной вертикальной штробе прокладывается 3- жильный кабель 1,5 мм 2 от распределительной коробке к монтажной так, чтобы конец кабеля в ней имел запас длины примерно 10-15 см.
С обеих сторон снимается оболочка кабеля и выполняется зачистка изоляции жил. После этого для удобства распознания жилы кабеля маркируются:
— жила с изоляцией коричневого цвета — L (фаза от распределительного щита);
— жила с изоляцией синего цвета — L1 (фаза для светильника #1);
— жила с изоляцией черного цвета — L2 (фаза для светильника #2).
После маркировки жилы кабеля оконцовываются наконечниками и производится подключение двухклавишного выключателя на две лампочки. Для корректной работы прибора, перед тем, как выполнить монтаж двухклавишного выключателя, необходимо определить, где у него верх, а где низ. Это можно узнать, посмотрев на обратную сторону выключателя, на которой имеется условно-графическое обозначение и схема подключения двухклавишного выключателя. Определив где низ и верх выключателя производим подключение: жилу коричневого цвета подключаем на верхнюю клемму выключателя, а синюю и черную — на нижние.
Для подключения светильников понадобится 3-х жильный кабель сечением 1,5 мм2. Кабель прокладывают от распределительной коробки к месту установки первого светильника в штробе, а потом при помощи тросика протягивают его в трубе, установленной в перекрытии. Далее необходимо зачистить кабель с обеих сторон и промаркировать:
— жила с изоляцией коричневого цвета — L1 (фаза для светильника #1);
— жила с изоляцией синего (голубого) цвета — N (рабочий ноль);
— жила с изоляцией желто-зеленого цвета — PE (заземление).
После маркировки многопроволочные жилы кабеля необходимо оконцевать при помощи наконечников.
Затем к потолку крепится светильник и производится его подключение следующим образом: жила синего цвета соединяется с проводом такого же цвета, жила желто-зеленого цвета (заземление) подключается к специальному болтовому соединению на корпусе, а жила коричневого цвета — к оставшемуся проводу. Для подключения второго светильника необходимо взять такой же кабель, как и первый, и произвести те же действия, но при этом фазу (жилу коричневого цвета) второго светильника маркируют L2.
Далее жилы кабеля и провода светильника нужно соединить при помощи клеммной соединительной колодки. Жилу кабеля синего цвета соединяют с синим проводом, жилу желто-зеленого цвета — с желто-зеленым проводом, а жилу коричневого цвета — с оставшимся проводом (серого, черного, коричневого или др. цвета).
После подключения светильников возвращаемся к распределительной коробке. Здесь нужно выявить жилы с одинаковой маркировкой, сформировать их в группы и соединить одним из следующих способов: пайка, сварка или клеммные соединители (например, самозажимные клеммы Wago).
Стоит отметить, что если к вам не «приходит» защитное заземление или будут использоваться светильники, выполненные из диэлектриков (пластик), то схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки будет такой же, но с несколькими изменениями:
1. Кабель от квартирного щитка до распределительной коробки необходимо использовать 2- жильный с сечением жил 1,5 мм 2
2. Кабели от распределительной коробки к месту установки светильников необходимо использовать 2- жильные с сечением жил 1,5 мм 2
В заключение, на механизмы устанавливают декоративные рамки и лицевые панели, а в светильники вставляют лампы и плафоны.
Читайте самые интересные истории ЭлектроВестей в Telegram — перейдите по ссылке и нажмите кнопку Join
Схема двухклавишного выключателя на две лампочки
Схема двухклавишного выключателя на две лампочки только на первый взгляд может вызвать опасение своей сложностью. Даже рядовой потребитель разберется в таком устройстве, ознакомившись с особенностями его функционирования. Немного терпения и желания разобраться в принципе работы – вот все, что потребуется от электрика-любителя для установки подобного приспособления.
Конструкция и принцип работы двухклавишного выключателя
В комплектацию входят три основных составляющих:
- Хорошо изолированные корпуса.
- Клавиши для включения.
- Винтовые зажимы или клеммники для принятия тока на входе.
К устройству подключается пара проводов. Они зачищаются на концах и надежно крепятся в зажимах или клеммных соединениях.
Во избежание излома кабеля не стоит слишком перетягивать места его фиксации в винтовой системе.
Многие современные модели снабжены подсветкой и индикаторами. Первая деталь значительно упрощает обнаружение устройства в темном помещении. Индикатор показывает замкнута ли сеть на выключатель в данный момент или нет.
Схематическое изображение
Более наглядно схема показана на следующем рисунке.
Здесь представлен вариант с заземлением типа TN-C. К светильникам 1 и 2 идет подключенная к устройству фаза L. Напрямую к каждому из элементов освещения присоединяется рабочий ноль и земля.
Подготовительный этап
Для начала стоит определиться, какой способ регулирования требуется – управление люстрой в одной комнате или в двух смежных помещениях. Сам процесс обязательно требует правильного обустройства электропроводов. В новостройках такую задачу легко решить, сделав монтаж кабелей в гофрированных трубках или каналах. А вот в старых зданиях зачастую не обойтись без изготовления штроб.
Для удобного и быстрого выполнения всех необходимых операций потребуются такие материалы и инструменты:
- крестообразная и с прямым шлицем отвертки;
- пассатижи и специальный монтажный нож;
- молоток средних размеров;
- зубило, бокорезы и пассатижи;
- строительный уровень;
- двухклавишный выключатель;
- коробка для монтажа;
- провода с параметрами сечения не менее 1,5 мм 2 и изоляционная лента;
- затяжки винтового типа и клеммники.
Теперь можно приступать к монтажным работам.
Первый шаг – установка распределительной коробки, в которой в соответствии с планом происходит сборка и подключение проводов. В распредщитке квартиры для обеспечения защиты при утечке тока монтируется УЗО.
В отдельных случаях допускается установка автомата на размещенной на поверхности стены монтажной рейке.
Подрозетники
Отличие деталей для работ с ДСП, фанерой и гипсокартоном заключается в наличии распорных элементов, способных обеспечить надежную фиксацию в отверстиях. Схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки используется для выполнения разметки и прокладывания штроб.
Существенный нюанс – разница в диаметре подрозетников современных модификаций и образцов выпуска прошлых лет. 3 лишних миллиметра устаревших металлических подрозетников иногда становятся проблемой по причине недостаточной для надежного крепления длины ножек.
Все работы производятся только после проверки на отсутствие напряжения в зоне монтажа.
Выключатель данной конструкции требует наличия провода с тремя жилами с дополнение в виде заземляющего проводника. Особенности изоляции – внутренняя оболочка для каждого отдельного токопроводника и наружный слой для кабеля в целом. Последовательность укладки провода – питающая часть вначале соединяется с устройствами защиты, а далее монтируется линия из данного участка к коробке распределения.
Грамотно составленная схема подразумевает дальнейшую прокладку кабеля непосредственно к подрозетнику и последующий монтаж на светильники двух линий. Производим установку УЗО и автомата с параметрами, соответствующими мощности освещения.
В завершение отрезки кабелей подключаются к сети общего пользования. Снимаем слой изоляции с токопроводника между коробкой и защитными устройствами, затем оголяем концы трех разных по цвету проводов.
Следует проследить за совпадением цветовой маркировки на подключенных и выходных жилах автомата.
Важно предусмотреть подсоединение контактов заземления к контуру, что особенно актуально для комнат с высоким уровнем влажности.
Выключатель
Снимаем клавиши для вскрытия рабочего механизма. Делается это очень просто – поддеваем их отверткой и вынимаем. Затем раскручиваем крепеж декоративной рамки и открываем защелки. Все готово для установки выключателя.
На самом приборе обычно есть маркировка, помогающая определиться с последовательностью шагов по подключению выключателя. При отсутствии данной инструкции поможет обычная логика – в устройстве на противоположных сторонах имеется один вход и два выхода.
После фиксации каждой жилы рекомендуется слегка попробовать потянуть ее обратно, чтобы убедиться в надежности крепления. При потребности выполнить изъятие проводов из контактов можно воспользоваться кнопками, располагающимися рядом с зажимами.
При винтовом монтаже следует проверить отсутствие под зажимами краев изоляционного слоя. И в завершение подключаются светильники.
В заранее подготовленный канал уложим провод и зачищенную жилу подсоединяем к контакту осветительного прибора. Такая же операция производится и для другого светильника. Изолируются оставшиеся невостребованными заземляющие провода. Зачищаем провод, направленный от коробки к выключателю, и питающий кабель. Делаем из фазных жил скрутку.
Но монтаж такого типа находится под запретом в ПУЭ, и профессиональные электрики советуют применять при установке опрессовку, пайку, соединения зажимного формата и сварку.
Остается установить лампочки и проверить работу. Поочередное и совместное тестирование клавиш делается при включенном автомате и УЗО.
Cхема подключения двойного выключателя на две лампочки
Существует две основные схемы подключения двойных выключателей, применяемые при монтаже освещения в квартире или доме, в этой статье мы их подробно рассмотрим.
Двойные выключатели используются для включения:
— Двух отдельных ламп, люстр, групп освещения
— Светильника (люстры, бра) у которого несколько плафонов или ламп, которые разделены на две группы
Наглядно, эти системы управления светом показаны на изображении ниже:
В первом случае, каждой клавише механизма, соответствует своя люстра.
Во втором, люстра с двумя лампами, каждая из которых по отдельности включается одной из клавиш двойного выключателя.
Двухклавишные механизмы здесь используются одинаковые, но схемы подключения, а значит и электропроводка различаются.
Схематический план устройства двойного выключателя в сравнении с одноклавишным, показаны на изображении ниже:
Как видите, в него заходит один фазный проводник, а выходит к источникам света два, каждый размыкается своей клавишей. Давайте теперь рассмотрим основные варианты его подключения.
Схема подключения двойного выключателя на две лампочки
Если планируется включать два различных источника света — то в такой системе применяются трехжильные кабели (для квартиры это ВВГнг-LS 3х1,5). Они прокладываются от распределительной коробки до каждого компонента: Источника тока – электрического щитка, двух независимых светильников и двухклавишного выключателя.
При этом, вы должно быть заметили, что в представленной схеме нарушена цветовая маркировка жил электрических проводов, ведь желто-зеленый и голубой цвет не используется для обозначения фаз. Это сделано намеренно, так как обычно, при электромонтаже, используется именно такие кабели. И вам в распределительной коробке достаточно соединить всё в таком же порядке как на схеме, чтобы она правильно работало.
Схематически же это выглядит следующим образом:
Схема подключения двойного выключателя к люстре с двумя лампами
Для случаев, когда 2-ой выключатель управляет 2-мя лампами (или их группами) одной люстры, электропроводка делается по-другому. Главное отличие — использование вместо двух трехжильных кабелей, идущих до светильников, одного четырехжильного.
Схема при этом следующая:
Фазные оба фазных проводника от каждой клавиши, через распределительную коробку, идут к люстре, вместе с нулевым и заземлением, именно поэтому применяется 4х жильный кабель. Других отличий нет.
Схематически это выглядит так:
Теперь, вы знаете все основные способы подключения и можете самостоятельно выполнить электропроводку и соединение проводов в квартире или доме.
Кроме того, хапомните если:
— в подрозетнике, где должен стоять выключатель, находятся три провода – то, скорее всего, механизм используется двухклавишный.
— из потолка, в месте установки люстры, выходит 4 жилы, то там устанавливается светильник под двухклавишный выключатель, с двумя или более плафонами.
— к источнику света подходят лишь три провода, а выключатель на стене двухклавишный, то наверняка где-то есть еще вывод под светильник.
Схема подключения тройного проходного выключателя
Проходной выключатель: принцип работы и подключение
Проходной выключатель существенно расширяет возможности пользователей в управление осветительными приборами. Конструкция и схема подключения проходного выключателя позволяют управлять одним осветительным прибором или группой светильников из нескольких мест. Это широко используется в зданиях, отдельных помещениях и сооружениях различного назначения с большими площадями.
Использование проходных выключателей в доме
Имея проходные выключатели на разных концах стадиона, концертного зала или других обширных объектах, можно включить все освещение на входе. При необходимости выйти из сооружения на противоположной стороне не требуется возвращаться к выключателю, которым свет был включен – на другом выходе стоит такой же проходной выключатель. Электрические схемы с проходными переключателями позволяют управлять освещением из нескольких разных мест.
Очень удобно применение таких электросхем в подземных переходах, туннелях, все чаще схемы с проходными выключателями используют в частных домах и на лестничных маршах в подъездах многоэтажных домов.
Конструкция и принцип работы
Проходной выключатель по внешнему виду ничем не отличается от обычных изделий. Существенная разница – в конструкции контактной группы, которая скрыта внутри корпуса. Простой выключатель замыкает и размыкает электрическую цепь на одном проводе. Схема подключения проходного выключателя при изменении положения клавиш размыкает одну цепь и сразу замыкает другую. Принцип перекидывания контактов схемы обеспечивает работу выключателей в паре для управления одним и тем же источником света. По техническому решению такой элемент в схеме правильно бы было назвать не проходной выключатель, а переключатель. Профессиональная терминология уже сформировалась, и изменения могут внести только больше путаницы, поэтому все остается как есть.
При перекидывании контактов проходного выключателя размыкается один участок цепи освещения, и замыкается другой. Схема подключения проходного выключателя изменяется так, что любой из выключателей находится в готовности включить или выключить свет. Проходной выключатель можно использовать только в паре с другим. Практически есть возможность подключения в схему проходного выключателя так, чтобы он работал как простой, но тогда теряется смысл всех элементов его конструкции.
Как и обычные выключатели, проходные разделяются в зависимости от вида проводки: для внешней проводки, для скрытой проводки.
По конструктивному исполнению контактных клемм: клеммы с винтовыми зажимами, клеммы зажимные пружинные.
По количеству клавиш:
У них все как у обычных выключателей, отличие – в конструкции и работе контактной группы. Принципом одноклавишного проходного выключателя является перекидывание входного контакта на один из двух выходных. Двухклавишные проходные выключатели. как и трехклавишные, в своем корпусе содержат 2 или 3 конструкции контактной группы одноклавишного выключателя.
Подключение проходного выключателя несложное, все можно сделать своими руками. Меняются количество контактов, клавиш, размеры выключателей, принцип работы остается одним.
Схема строения одно-, двух-, и трехклавишного выключателей
- одноклавишный выключатель имеет одну вводную клемму и две выходных;
- двухклавишный выключатель – две входных клеммы и четыре выходных;
- трехклавишный выключатель – три входные клеммы и шесть выходных.
Управление освещением с 2х мест
Одним осветительным прибором или группой светильников можно управлять с двух мест: это могут быть бра в коридоре или фонарные столбы вдоль садовой дорожки. Потребуется обычная схема подключения проходного выключателя, точнее с двумя проходными одноклавишными выключателями, потому что они работают только парами. На таком примере легче всего понять, как работают проходные выключатели. На рисунке ниже показывается, как подключить проходной выключатель в схему.
Схема включения проходных выключателей
Фаза от сети 220 В подключается к входной клемме одного из проходных выключателей, его клеммы на выходе соединяются с выходными второго. Остается свободная входная клемма второго выключателя, его подключают к осветительному прибору. Второй контакт осветительного прибора соединяется к нулевому проводу сети. По схеме видно, что лампа находится в выключенном состоянии, при изменении положения группы контактов любого переключателя на нее подается ток. Следующее переключение на одном из двух переключателей обрывает цепь, лампа погаснет.
Ближе к реальным условиям схему монтажа показывает картинка расключения кабелей и проводов в распределительной коробке. По требованиям ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) в данном случае используется кабель с тремя медными жилами:
- красный – фаза;
- синий – 0;
- желто-зеленый – заземляющий провод.
Расключение кабелей и проводов в распределительной коробке
Схема разделяется на четыре участка цепи:
- кабель от сети питания 220 В: с защитного автомата в распределительном щите до коробки;
- кабель от одного проходного выключателя до расключающей коробки;
- кабель от другого проходного выключателя до коробки расключения;
- кабель от осветительного прибора до распределительной коробки.
В коробку заводится четыре кабеля.
Требования к цвету проводов по функциональному назначению выполнимы в полной мере только на двух участках. От распределительного щита и светильника до коробки при расключении контактов проходных выключателей они выполняются частично. Допускается использовать провода любого цвета. Если запутались, проверьте мультиметром в режиме прозвонки или другим измерительным прибором. На входные контакты переключателей обязательно подключается фаза (красный) провод.
Для управления двумя группами освещения применяется схема подключения двухклавишного проходного выключателя. Если человек понял, как подключаются одноклавишные проходные выключатели, он разберется, как подключить тройной выключатель.
Схема подключения двухклавишного проходного выключателя
Управление освещением из 3х мест
Для управления освещением из трех мест потребуется перекрестный проходной выключатель. Установить его можно в любом удобном для использования месте. В схеме перекрестный выключатель подключается между обычными проходными выключателями. Использоваться они могут на лестничных маршах, для освещения дворов и других объектах, по желанию заказчика.
Перекрестный выключатель несложно сделать своими руками, для этого нужно немного переделать двухклавишный проходной выключатель. На выходные контакты ставятся две перемычки, а две клавиши объединяют в одну, можно просто приклеить одну к другой. Клеить надо так, чтобы крепежные отверстия на клавишах совпадали со штырьками на выключателе. Зазор между клавишами можно компенсировать прокладкой из картона, к которой с двух сторон нужно приклеить пластиковые планки.
В магазинах есть готовые изделия, можно не изобретать велосипед, просто купить и поставить.
Схема управления освещением из 3х мест
На схемах А1 и А2 (ниже) показываются разные варианты подключения, но функциональное назначение остается прежним – соблюдается принцип парности перекидывания контактов.
Варианты подключения перекрестного выключателя
В случаях, когда элементом освещения являются большая люстра с двумя группами лампочек или просто два ряда бра вдоль длинного коридора, надо применять двухклавишные проходные и перекрестные выключатели. Схема немного сложнее, но видно, что работает тот же принцип перекидывания контактов. При выключении источника света одним выключателей контакты замыкают цепи других выключателей.
Схема находится в таком состоянии, что при нажатии любой клавиши этой группы светильников ток проходит на контакты ламп. На основе этих схем можно сделать управление освещением с четырех и более мест, вставляя дополнительные перекрестные выключатели.
Схема подключения четырех переключателей
Пример использования
К ситуации, когда по темному двору нужно пройти к дому, идеально подходит схема с проходными выключателями в двух местах. В частном доме легко реализовать этот проект своими руками. В прихожей рядом с распределительным щитом нужно установить распределительную коробку и один проходной выключатель. Второй – необходимо поставить с внутренней стороны на заборе возле калитки, в качестве осветительных приборов можно использовать фонарные столбы, установленные вдоль дорожки. В крупных магазинах электротоваров есть много вариантов с оригинальной декоративной отделкой.
Подключение следует сделать по вышеописанной схеме. Кабеля от уличного выключателя и между столбами рекомендуется прокладывать под землей в пластиковых трубах. Зарывать глубоко не надо, 30-40 см для защиты от механических повреждений будет достаточно. Учитывать глубину промерзания в каждом регионе нет смысла, это не водопровод, медные провода не промерзнут.
Как подключить. Видео
Как подключить проходной переключатель по всем правилам можно узнать из этого видео.
Изучив принципы работы схемы с двумя одноклавишными выключателями и собрав ее своими руками, можно без посторонней помощи начинать монтаж более сложных схем с двухклавишными выключателями в трех местах или трехклавишными – в двух местах, если в этом есть необходимость.
Схемы подключения проходных выключателей
Можно ли на лестнице включать-выключать полное освещение с любого этажа? Легко! Для этого нужны проходные выключатели.
Вы зашли в длинный коридор, включили свет; прошли по нему до выхода, выключили свет… Как это получилось? Коммутация тока выполняется при помощи проходных выключателей, поэтому можно управлять одним и тем же светильником из разных мест.
Схема подключения проходного выключателя
Проходной выключатель внешне похож на обычный. Более того, он может работать как обычный выключатель, если подвести к нему два провода: вход и выход.
Отличие проходного от простого в том, что проходной выключатель является, в сущности, переключателем. Подаваемое на вход напряжение он передает на один из выходов; при обратном включении – на один выход передается напряжение с одного из двух входов.
Рис.1. Схемы выключателя и проходных переключателей
Для того, чтобы выполнять коммутацию светильников из разных точек, собирают схему с использованием устройств:
- Проходной переключатель
- Перекрестный переключатель
- Двухклавишный проходной переключатель
- Двухклавишный перекоестный переключатель
Используя один проходной переключатель, можно переключать свет между двумя лампочками, или включать- выключать одну.
Что такое проходной выключатель, схема подключения на 3 точки? Это не одно устройство, а схема из нескольких – об этом разговор впереди.
Вначале рассмотрим, как организовать управление одной лампочкой при помощи двух проходных выключателей, установленных в разных концах длинного коридора.
Схема подключения проходного выключателя с 2х мест
Рассмотрим схему на рисунке 2. При положении переключателей, которое показано, лампочка горит. Если щелкнуть любым переключателем – она погаснет. Но самое главное вот что: если потом щелкнуть любым переключателем, свет снова загорится. Очень простая схема позволяет решить проблему: как выключить свет на втором этаже, включив его на первом; как включить свет, зайдя в спальню, и выключить его, лежа в кровати.
Рис.2 Схема включения и выключения света с двух точек
Схема включения света из трех точек
В предыдущем разделе рассмотрено включение-выключение электричества из двух точек: схема очень простая.
Ну а если нужно включать-выключать свет из трех точек? Такая задача возникает при попытке экономить свет в многоэтажном доме и при этом не ходить по лестницам в темноте. Ничего сложного в этом нет. Но потребуется дополнительный переключатель, и не проходной, а перекрестный.
Рис. 3 Схема перекрестного переключателя
При помощи перекрестного переключателя можно передать фазу с любого входа на любой выход, и можно разъединить цепь между любой парой вход-выход.
Используя перекрестный переключатель и два проходных переключателя, можно собрать схему включения-выключения света из тех точек, например на лестнице в трехэтажном доме:
Рис.4 Схема включения-выключения света из трех точек
На рис.4 показано положение переключателей, при котором лампочка горит. Щелкнув клавишей на любом из тех переключателей, погасим свет. После этого стоит нажать клавишу на любом переключателе – свет загорится.
А если этажей не три, а пять, шесть? Можно собрать схему так, что свет будет включаться и выключаться с любого этажа.
Проходных переключателя всегда нужно только два: в начале и конце цепочки. Между ними ставят перекрестные переключатели. Пример схемы для четырехэтажной лестницы показан на рис.5.
Рис. 5. Схема включения-выключения света из четырех точек
Вооружившись карандашом и бумагой, можно прорисовать разные варианты и убедиться, что нажатие любой клавиши на любом переключателе ведет к изменению ситуации: включенный свет гаснет, а если лампочка была выключена – загорается.
Эта замечательная схема может расти, если добавлять в нее новые перекрестные выключатели.
Сколько бы ни было перекрестных переключателей с четырьмя контактами, проходных выключателя должно быть только два: в начале и в конце.
Схема подключения двухклавишного проходного выключателя
Схемы, показанные в предыдущих разделах, можно охарактеризовать так: одна лампочка и много выключателей, вернее проходных и перекрестных переключателей. Эти устройства похожи на обычные выключатели и имеют одну клавишу.
Но в продаже есть проходные двухклавишные выключатели, схема подключения которых на рис.6,
а также перекрестные двухклавишные переключатели. Эти устройства применяются, если нужно управлять двумя светильниками независимо друг от друга.
Рис.6 Переключатели для включения-выключения двух лампочек
Нужно различать управление несколькими лампочками, которые синхронно зажигаются и гаснут, и такими, которые можно включать независимо друг от друга. В первом случае применяют проходной выключатель, схема подключения на 1 клавиши. во втором случае нужны двухклавишные.
Одноклавишные проходные переключатели могут коммутировать две, три, четыре лампочки, включенных параллельно; ограничение накладывается допустимым током, который может коммутироваться контактами.
Двухклавишные переключатели – это два независимых переключателя в одном корпусе. Они могут коммутировать две независимых группы лампочек. Схемы соединения переключателей – это две независимых цепочки, каждая из которых управляет своим светильником или группой светильников.
Проходной выключатель схема подключения на 2 клавиши
Коммутация двух светильников, в которой использован проходной выключатель шнайдер, схема подключения показана на рис. 7.
Рис. 7. Схема включения-выключения 2 лампочек с 3 точек.
Двухклавишные выключатели требуют внимательного обращения. Если при нажатии на единственную клавишу свет или загорится, или погаснет (в зависимости от текущего состояния), то в двухклавишном устройстве каждая клавиша отвечает за коммутацию своей группы светильников.
Навигация по записям
Как подключить трехклавишный выключатель
Современные тенденции управления системами освещения развиваются не только в направлении комфортного функционирования и разнообразного дизайна, но и повышения уровня экономности. Одним из таких методов является использование трехклавишных выключателей, которые могут контролировать три группы осветительных приборов с одной точки доступа.
Преимущества использования одного трехконтурного устройства очевидны. Это эстетичный внешний вид, менее трудозатратная прокладка электрических кабелей к месту подключения. Выбивание в стене одной технологической ниши для размещения монтажной коробки вместо нескольких.
Используются такие устройства для освещения комнат со сложной конфигурацией, длинных коридоров или контроля с одной точки нескольких помещений: санузла, ванной комнаты и прихожей.
В последнее время меня по почте и в комментариях часто спрашивают и просят проконсультировать о таком, казалось бы, обычном устройстве. Поэтому сегодня подробно разберем тему как подключить трехклавишный выключатель. P.S. в данном примере используется трехклавишный выключатель schneider electric .
Выключатель трехклавишный подвергается более интенсивной эксплуатации, чем остальное электро коммутационное оборудование. Надежность конструкции устройства должна обеспечивать средний срок службы до 10 лет. Неисправности, возникающие в процессе эксплуатации, можно разделить на две категории:
- — механические – связаны с поломкой вешних и внутренних элементов корпуса, пружин, крепежных элементов, стирания клавиш и т. д.;
- — электрические – расшатывание контактных зажимов в электрической части механизма, и, как следствие, подгорание кабелей и всего устройства в целом.
Любые поломки, приводящие к нарушению целостности устройства или его отдельных элементов, требуют замены всего изделия.
Работы по ремонту или замене выключателей, как и любого другого электрооборудования, должен производить специалист с соответствующим уровнем допуска. Помещение, где производятся ремонтные работы, должно быть в обязательном порядке обесточено.
Приобрести такие выключатели можно в любом магазине электротоваров. Схема подключения трехклавишного выключателя. довольно сложная на первый взгляд, так же не будет представлять особых проблем после внимательного ознакомления с предоставленной статьей.
Конструкция трехклавишного выключателя
Большое количество компаний, выпускающих электротехническое оборудование, производят множество моделей выключателей. Устройства имеют значительные различия по внешнему дизайну и немного меньшие по внутреннему составу. Однако те ограничения, которые накладывает типизированная сеть электропроводки в квартирах, вынуждает использовать выключатели с ограниченным числом коммутационных секций в механизме управления.
Если же появляется возможность провести глубокую модернизацию электросети, использование тройных выключателей обеспечит более гибкий и экономный контроль источников освещения.
Подключение трехклавишного выключателя. по сути, ничем на отличается от подключения одно и двухклавишных.
Один из питающих кабелей подключается на вход выключателя, а кабеля осветительных приборов подключаются к выходным контактам (к соответствующим контактам коммутационной колодки).
Различия состоят в количестве контактов коммутационных групп – один, два или три. На фотографии продемонстрирована монтажная часть простейшего, типичного трехклавишного выключателя.
Хорошо видна разница между входным контактам, на который подается фаза и выходными контактами, к которым подключаются кабеля ведущие к лампам освещения. Нулевые провода каждого светильника объединяются вместе и подключаются к нулевому проводу в коробке.
Монтаж самого механизма трехклавишного выключателя в подрозетник осуществляется с помощью суппорта который крепится при помощи шурупов или посредством специальных распорных лапок. После того как механизм выключателя будет надежно зафиксирован поверх устанавливается декоративная рамка которая крепится на защелках.
Схема подключения трехклавишного выключателя
Использование тройного выключателя оправдано, когда есть необходимость управлять большим количеством зон освещения и/или многоуровневым освещением. Это даст возможность не только контролировать расход электроэнергии, но и облегчит техничное исполнение дизайнерских решений в помещении.
Однако для эффективного использования устройства нужно правильное исполнение и оптимальная схема подключения трехклавишного выключателя .
В распределительную коробку от щитка заходит питающий кабель: синий провод ноль, коричневый фаза. Фазу обязательно нужно подключать на выключатель (в нашем случае к общему контакту). На общий контакт выключателя подсоединен белый провод (его видно на фото), три остальных которые идут из коробки к выключателю это провода подключенные к «выходным» контактам (в коробке они будут подключаться к фазным проводам светильников).
Процесс подключения устройства потребует следующего набора инструментов: плоская и крестовая отвертка, в зависимости от типа шурупов использующихся в механизме, стриппер или бокорез – инструмент для снятия изоляции, можно заменить обычным ножом, кусачки или пассатижи.
Алгоритм выполнения работ по установке может иметь следующие пункты.
ВАЖНО! Прежде чем начать монтажные работы убедитесь, что сеть обесточена. Если к главному рубильнику имеется свободный доступ, повесьте предупреждающую табличку о проведении электротехнических работ.
На месте установки устройства из стены должно выходить четыре провода. Это может быть четырехжильный кабель. Чаще имеется один одножильный, который является фазой, поступающей из распределительной коробки, и трехжильный, который идет к осветительным приборам через распределительную коробку.
Собираем провода в коробке. Для соединения проводов я использовал самозажимные клеммники wago, они очень удобны и практичны. Если таких клеммников под рукой нет можно использовать обычную скрутку (по надежности будет даже лучше).
Схема подключения трехклавишного выключателя собрана. Немного разъясню. Ноль питающего провода подключаем со всеми нулевыми проводами всех светильников (в нашем примере нулевые провода — синие). Затем фазу питающего провода подключаем на общий контакт выключателя (это коричневый и белый провода). Остаются три провода которые «пришли» с выключателя и три фазных провода от каждого светильника. Для наглядности я собрал схему по цветовой маркировке т.е. красный провод который «пришел» с выключателя подключаем с красным проводом светильника, затем зеленый провод который «пришел» с выключателя подключаем с зеленым проводом светильника и т.д.
Хочу напомнить, что схема подключения трехклавишного выключателя должна собираться таким образом, чтобы на вход выключателя подключался фазный провод от сети. Именно фазный, а не нулевой провод подводится на вход любого выключателя, где он и будет прерываться. Нулевые провода от сети сразу подключается непосредственно к нулевым проводам светильника.
Данный способ подключения регламентируется инструкциями Правил Устройства Электроустановок — ПУЭ. При неправильной схеме разводки – если фаза подана на лампу, а ноль пущен через выключатель на разрыв, сеть все равно будет функционировать, но отступление от стандартного варианта чревато опасностью при эксплуатации. В таком случае даже при отключенном выключателе вся электропроводка будет продолжать находиться под напряжением.
При замене лампочек человек будет подвергаться риску поражения электрическим током. Повреждение или пробой изоляции, при отсутствии предусмотренного заземления осветительного прибора, приведет к возникновению напряжения в корпусе устройства. И, как следствие, удар электрическим током при малейшем прикосновении.
Пробуем схему в работе. Включаем одну клавишу выключателя. Один светильник зажегся — все правильно.
Включаем другую клавишу выключателя другой светильник зажегся.
Чтобы определить, где в распределительной коробке находится фазный и нулевой провод сначала следует постараться визуально определить по маркировке принадлежность проводов. Затем с помощью тестера или индикаторной отвертки окончательно убедится в этом.
Подключение проводов к трехклавишному выключателю
Существуют различные модели тройных выключателей: для внешнего, внутреннего монтажа или комбинированные – в одном корпусе с розеткой.
Перед тем как подключить трехклавишный выключатель необходимо добраться до клемм подключения. Для получения доступа к механизму трехклавишного выключателя необходимо вытянуть клавиши и снять рамку. Эта операция может производиться без использования специального инструмента.
Для начала необходимо снять клавиши. Край клавиши прижимается пальцем к стене в положении выключено, другой, выступающий край подцепляется ногтем или плоской отверткой и тянется на себя. В основном, у новых устройств, клавиши сидят на направляющих довольно плотно, не нужно прикладывать чрезмерных усилий для извлечения, можно повредить лицевой элемент и испортить весь выключатель.
Рамка выключателя крепится к механизму прижимной вставкой, которая располагается посредине. Крепление может быть выполнено в виде направляющих плотно входящих в механизм или, как указано на фото, в виде защелок, которые следует поддевать отверткой.
Способ крепления проводов в механизме – при помощи зажимных винтов. Перед тем как вставить зачищенные провода убедитесь, что винты не вкручены в пазы полностью. На трехклавишном выключателе имеется четыре контакта для подключения проводов: один на вход и три на выход.
В самом механизме выключателя следует отделить общую клемму, на которую следует подключать фазный провод и клеммы, от которых будет подано напряжение на отдельных осветительных секций. Как правило, эти контактные группы разделены по отдельным колодкам и размещаются на тыльной стороне устройства.
На проводах удаляется не более 5-10 мм изоляции, чтобы из контактного отверстия не было видно оголенного провода. Прижимные винты затягиваются крепко, при проверке на извлечение у провода не должно быть люфта.
Если для подключения трехклавишного выключателя используются многожильные провода, то для того чтобы провода не обламывались при затягивании винтовым зажимом на зачищенную часть провода необходимо одевать специальные НШВИ наконечники.
После выполнения монтажных работ производится сборка выключателя в обратной последовательности.