З 1 лютага 2018 года дзейнічае змяненне №10 да СНіП “Кацельныя ўстаноўкі”. Згодна з гэтым змяненнем (п. 23.1.5) для аднакватэрных жылых дамоў адвод прадуктаў згарання кааксіяльнымі дымавымі трубамі праз вонкавую сцяну дапускаецца толькі для кандэнсацыйных газавых катлоў. Пры гэтым адлегласць да суседніх будынкаў, якія не адносяцца да домаўладання, павінна быць не менш за супрацьпажарныя разрывы. Мінімальны супрацьпажарны разрыў для будынкаў I-IV ступені агняўстойлівасці – 6 м , V-VI – 8 м, VII-VIII – 10 м. Дапускаецца ажыццяўляць адвод прадуктаў згарання ад катлаагрэгатаў гарызантальнымі далучальнымі дымаадводамі і кааксіяльнымі дымавымі трубамі непасрэдна праз вонкавую сцяну з наступным злучэннем з дымавымі трубамі, выведзенымі ў адпаведнасці з патрабаваннямі пункта 23.1.11 дадзенага змянення. Згодна з гэтым пунктам дымавыя трубы павінны быць выведзены