Sama nga acidic solusyon mao ang dili maayo alang sa putus, caustic solusyon mao ang parehong makadaot sa lamad mga elemento. Acid indeyksiyon mahimong ilakip ngadto sa pretreatment sistema RO sa pagkontrolar sa pH ug mamenosan ang scale-pagtukod kalagmitan sa feed tubig. Acid indeyksiyon gipakita kon ang scale pagtukod kalagmitan sa brine sapa mao ang labaw sa +0,3 ingon gisukod sa LSI. Bisan ang sulfuric o hydrochloric acid mahimong gamiton alang niini nga katuyoan.