fdc có thể cách vòi chữa cháy bao xa
Vòi chữa cháy nên được đặt ở 2ÃƒÂ ¢ Ã‚â‚¬Ã‚â „¢ -5ÃƒÂ ¢ Ã‚â‚¬Ã‚â„ ¢ phía sau lề đường hoặc phố chữa cháy; Khoảng cách từ Vòi chữa cháy đến FDC phải tối thiểu 35ÃƒÂ ¢ Ã‚â‚¬Ã‚â „¢ và tối đa 135ÃƒÂ ¢ Ã‚â‚¬Ã‚â„ ¢ dọc theo một con đường đã được phê duyệt; Xác định vị trí Vòi chữa cháy và FDC sao cho các kết nối ống sẽ không cản trở việc tiếp cận ÃƒÂ ¢ Ã‚â‚¬Ã‚â € œ nơi đặt vòi không được băng qua đường hoặc làn đường cứu hỏa; Khoảng cách FDC từ Đường cứu hỏa phải tối thiểu là 3ÃƒÂ ¢ Ã‚â‚¬Ã‚â „¢ và tối đa là 35ÃƒÂ ¢ Ã‚â‚¬Ã‚â„ ¢ dọc theo một con đường đã được phê duyệt; Phải cung cấp và duy trì một con đường không bị cản trở đến FDC có chiều rộng ít nhất là 5ÃÂ ¢ Ã‚â‚¬Ã‚â; Khoảng trống 3 foot (914 mm) phải được duy trì xung quanh chu vi của các họng cứu hỏa và FDC;
Cửa chống cháy là cửa có xếp hạng chịu lửa (đôi khi được gọi là xếp hạng chống cháy cho cửa đóng) được sử dụng như một phần của hệ thống phòng cháy chữa cháy thụ động để giảm sự lan truyền của lửa và khói giữa các khoang riêng biệt của kết cấu và cho phép lối ra an toàn từ một tòa nhà hoặc cấu trúc hoặc tàu.