2.受金の寸法は,測定器で検査すること。寸法は,守らなければならない範囲の最小長を示す。受金の支持面は,口金のつばと接触する三つの支持突起上の点で決まる。2.受金の寸法は,測定器で検査すること。シートこの附属書(参考)は,規定の一部ではない。(2)接触片の可動範囲は,はんだ高さのばらつきを十分に考慮すること。図には互換性に必要な寸法だけを示す。上に接して保持されているだけでなく,ランプ口金に十分な支持を与えるためにホルダー周囲に十分な数の接触点で保持しているならば,許容する。減らすことは,可能である。ランプ口金を保持するために,バネ張力を与えるために,シェルには溝穴がほられている。示す専用ゲージによって検査すること。増やすことは可能である。示すゲージによって検査すること。示すゲージによって検査すること。示す専用ゲージによって検査すること。プランジャー接点だけの外径を示す。意義については,以降の関連した,要件を参照。示した寸法は,設計目的だけに用いるものであって,個々について,チェックするべきではない。対応する完成ランプの口金との互換性のチェックは,指定したゲージによってだけ行う。2.受金の軸に曲がって挿入するとき,口金本体によって受金との電気的接触,短絡の危険性がないように受金を設計すること。このことは,次のいずれかの方法でも達成できる。限界値を観察すること。b)ランプ挿入時に起こり得る曲がりの角度を制限するために,スカート,又は類似した装置を備えること。3.接触している表面は滑らかで,対応するランプの抜き差しやすさを妨げないように,エッジを加工するべきである。ピストン形の円筒形のプランジャーを使用する場合は,以下の個々の要件を適用する。a)プランジャーの接触面は,表面又は凸面であるべきで凹面であってはならない。接触している表面はぎざぎざのないこと,また,他のとがった突起物がないこと。b)プランジャーの円筒部の外径に接触している表面部分は,表に与えられた値に従って丸くするか,面取りすること。c)プランジャー表面の先端の側面は,半球であってもよい。示すゲージによって検査すること。D1の値が,それぞれ最小と最大のとき取り付けできるように設定すること。注(1)シェルの部分に,スプリング張力を与えるために,ランプ口金をつかむための溝を付ける。この寸法は,22.1mmでもよい。プランジャーの接点の径だけに適用すること。示される適当なゲージで検査すること。コンタクト表面は滑らかで,ランプの着脱のとき,その端部でひっかからないような形状であること。2.ピストン形の円筒プランジャーを使用する場合は,以下の個々の要件を適用する。a)プランジャーの接触面は平面又は凸面であるべきで,凹面であってはならない。他の鋭い突起があってはならない。b)プランジャーの円筒部の外径に接触している表面部分は表に与えられた値に従って,丸くするか面取りすること。c)プランジャー表面の先端の側面は半球であってもよい。示されるゲージによって検査すること。D1の値がそれぞれ最小と最大となるようにすること。図には,互換性に必要な寸法だけを示す。注*打ち抜いた切込みと打ち出した切込みは,コンタクトが一つの受金にも二つの受金にも適用する。以下でなければならない。D1寸法が最大の値をとる口金を取り付けた結果に相当する。図には,規定する諸元だけを示す。受金のねじは,全体又は各部とも電気的接続に絶対必要というものではない。注(1)特に定めないとき,この諸元はミリメータ尺で測る。最小値=0.276in。示すゲージで検査すること。示すゲージで検査すること。図には,規定する寸法だけを示す。a)口金を十分にねじ込んだときのセンターコンタクト位置は,X1寸法で規定する範囲とする。b)口金を十分にねじ込んだときの中間コンタクト位置は,X2寸法で規定する範囲とする。寸法で示した範囲で動かなければならない。mm図には,互換性に必要な寸法だけを示す。示すゲージによって検査すること。要求に応ずるため十分なばねの力でなければならない。ねじの外郭を使用するには,示された寸法に従わなければならない。注(1)この数値は,十分に下げた位置にコンタクトの位置を示す。(2)この数値は,空の受金にコンタクトの位置を示す。(3)この寸法は,理論上のねじの輪郭から得た寸法でゲージ設計のためであり,受金をチェックするためのものではない。口金のカラーのためにとっておいた自由な空間を示す。(5)参考の面は,径下の端によって定義される。間は,参考面上にとび出る。図には,互換性に必要な寸法だけを示す。図は,軸方向挿入式受金を示す。注(1)点線は,口金用のスペースを示す。ゲージで検査すること。ゲージで検査すること。口金付ランプに使用すること。本脚間の中心間距離に対してランプ製造業者が採り得るいかなる公差をも考慮して設計されている。場合によっては器具の受金配置を,異なる脚間距離に調節できるようにすることが望ましい。口金ピンの接触は,ピンのかしめのない側ですること。口金シートで規定している。2G13受金は,ランプを完全に保持するように意図されていない。補助のランプ保持装置が必要である。置は,ランプ製造業者のインストラクションを参考にして具体化すること。口金には,脚間支柱を保持目的として使えないものがある。ランプ口金の正常挿入位置を示すつめがあるか,コンタクト(又は反対の受金部)に類似のものがあること。ゲージで検査すること。ゲージ各端は受金に挿入できること。各試験位置で電気的に接続していること。面は受金面と接触し,電気回路の接続はゲージピンと受金のコンタクト間で維持すること。1/1図には,互換性に必要な寸法だけを示す。示す関連の口金に適合する。ゲージで検査すること。ゲージで検査すること。ゲージで検査すること。受金に口金が適合すれば影響されない。ゲージで検査すること。ゲージで検査すること。ゲージで検査すること。受金に口金が適合すれば影響されない。ゲージで検査すること。接点は,四つ穴に位置している。ゲージで検査すること。ゲージで検査すること。図には,互換性に必要な寸法だけを示す。1:“電気機器内部の構造と燃焼試験”を参照すること。範囲を守る最小の長さを示す。最小を満足していること。コンタクトは,口金ピン先端のはんだを通して導通しないような接点形状にすること。スプリングを装着したコンタクトをもつ受金は,ランプを装着したときには以下の構造になる。各々の口金面は,相対する受金面に完全に接触すること。電気的接続は,各々の口金面と相対する受金面が密着するときに保たれる。固定されたコンタクトをもつ受金は,ランプを装着したときに,各々の口金面は相対する受金面と接触しない構造であること。