交流と直流の変換回数を少なくすることで、電力損失を引き下げ、システムの信頼性を高められる高圧直流給電(HVDC)。対応するサーバが少ないなど、必ずしも採用が拡大していない。NTTファシリティーズと日本ヒューレット・パッカードは共同で対応製品を提供、10%程度の普及率を目指す。true;});大量に電力を消費するサーバルームやデータセンター。さまざまな手法で消費電力量を引き下げる試みが続いていている。改善点の1つがサーバへの給電だ。サーバへの給電が電力ロスにつながる理由は2つある。1つは、系統から交流で取り入れた電力を何度も変換し、サーバに直流で給電していること。変換ロスが無視できない量に達する。1つは無停電源装置(UPS)の効率が低いことだ。そこで、変換ロスの少ない直流給電の採用とUPSまわりの効率改善に向けた動きが進んでいる。NTTファシリティーズと日本ヒューレット・パッカード(日本HP)は共同で2013年8月から高圧直流給電(HVDC)向けのソリューションの提供を始めた。直流給電の課題は、技術開発よりも関連機器が必ずしもそろっていないという問題意識があるからだ。「UPSを採用したシステムの10%程度をHVDCに置き換えたい」(NTTファシリティーズ)。380VDCパワーサプライ」がHVDCシステムとサーバを取り持つことで実現する。Gen8サーバー」など4種類のサーバが対応している。日本HPは今後、データセンター向けx86サーバのラインアップのうち、約60%をHVDC対応モデルにする計画だ。20%の電力削減、40%の面積削減NTTファシリティーズのHVDCシステムと、日本HPのHVDC対応サーバを組み合わせることで、導入以前と比較して20%の電力削減が可能だという。加えて電源を中心とした設置スペースの40%削減が実現できる。20%の電力削減が可能になった理由は3つある。サーバに達する以前の交流と直流の変換段数が減ったこと、サーバラック付近での変換段数が減ったこと、旧型のUPSを変換効率90%台の新型に交換できることだ。40%の設置スペース削減を可能にした理由は2つ。変換段数が減り変換モジュールを小型化できたことと、バイパス専用盤が不要になったことだ。必要な複雑なシステムだ。内部の変換装置(インバータ)が故障すると、サーバへの給電が止まる。これを避けるために、直接、系統の交流電流を引き込む給電線が用意されていた。これをバイパス専用盤と呼んでいる。HVDC化することで、システム全体の信頼性も高まることになる。2011年末に発表したHDVCシステムの概念図。出典:NTTファシリティーズ外部からサーバへの電力の流れは次の通りだ(図1)。図1左上が従来の構成、中央が今回の構成を表す。系統から6600Vの交流がサーバを設置したビルに入り、ビル内で200Vの交流に変換。HVDCシステムは200Vを受けて、380Vの直流を出力、380Vを受けた日本HPのパワーサプライがx86サーバに対して12V以下の低圧の直流を送る。UPSをHVDCシステム内に置くことで、UPSの前後に必要だった交流直流変換を不要にしている。Japanスマートジャパン3Dモデラボキャリア@IT自分戦略研究所エンジニアライフディルバートアプリITmediaねとらぼねこらぼついトピ!ITmediaはアイティメディア株式会社の登録商標です。