マークを、クリックして下さい。第189条にこのことが記されています。簡単に言うと、低圧電源線がケーブルで布設されていれば冷媒管や連絡線、制御線と接触しなければ良いとされています。これは電源線と接近・交差する事による通信・制御の正常な動作に関しては考慮されていないので、その観点からの検討は必要と考えます。あと、冷媒管は当然裸銅管ではないことが前提とした方が良いでしょう。ないと熱変動によるケーブルの損傷が懸念されます。簡単ですが、ご参考になれば幸いです。