マークを、クリックして下さい。-電気専門の設備設計者です。換気ダクトについて質問です。フレキシブルダクトの局部抵抗係数について調べていましたら建築設備設計基準にフレキシブルダクト(相当抵抗長)のページがありましたが、見方がわかりませんでした。わかる方がいましたら御教授願います。-基本的な使い方は、左のグラフで、フレキシブルダクトの90°エルボの直管相当長を出します。90°エルボで無い場合は、右側の表の補正係数を乗じて、局部損失の直管相当長を算出してから、スパイラルダクトの直管摩擦損失を乗じて、局部損失を算出する事になります。この表を使用しない場合は、絶対祖度を3.0として、フレキシブルダクトの直管の摩擦損失を算出します。曲げて使用する場合は、円形ダクト(スパイラルダクト)の直管相当長を利用して、絶対祖度を3.0として計算した直管の摩擦損失に乗じて、局部損失を算出する事になります。回答ありがとうございます。表の見方がわからないので教えてください。>基本的な使い方は、左のグラフで、フレキシブルダクトの90°エルボの直管相当長を出します。上記の見方でよろしいでしょうか。-その見方で正しいです。->その見方で正しいです。このたびは、ありがとうございました。