太陽給湯装置のワーク・ステーション*CE、ISO9001、ISO14001*solar給湯装置のワーク・ステーション*理性的なコントローラーおよびポンプ*impored拡張太陽水ワーク・ステーション自動調節計の方法を使用しなさい:自動調節計は太陽収集のパネルから集まるマイクロプロセッサ・ベースの温度の差動温度および貯蔵タンクである。差動温度が範囲プログラム可能な温度の相違なら、循環ポンプは、差動温度がゼロに近づくとき、ポンプ停止する始まり。コントローラーの表示2実時間温度(1つは貯蔵タンクの中にパネルを、別のもの集める太陽熱の中にあるある。それに貯蔵タンクの補助電気ヒーターをまさかの時は制御するのに自動的に使用することができる3つのプログラム可能なタイマーある、および1つのシステムクロックが。主関数は次の通りある:システムクロックとのコレクターの温度そして貯蔵タンクの温度の実時間ディスプレイ;4つのデジタル強調された表示がある。通常コントローラーは2つの温度だけ表示する。最初2文字ショーのコレクターの温度および背部2つのショー貯蔵タンクの温度。システム時間を点検するためにそれが必要なとき出版物は一度置き、コントローラーは2つの温度か時間および分代わりに示す。取り消しの時間表示のために、ちょうどSETonceを再度押しなさい。自動的に循環ポンプを制御しなさい;コレクターの温度が固定図に貯蔵タンクの温度により高い(とき)循環前もって置かれる差動温度は始まる。2つの温度が互いに近づくとき、ポンプは停止する。手動で循環ポンプを制御しなさい;差動温度がより少なくより設定値のとき、ポンプは手動で作動させることができる。温度が95-99度(を含む2つの境界温度)下っている時、システムはその場合で真空管が空に隔離されるかもしれないので真空管を保護するのをポンプの自動循環が禁止する。温度が常態に減る時、システム自動循環の回復。温度調整された補助電気暖房;貯蔵タンクの温度が作動中セットの温度および循環ポンプより低いとき補助電気暖房は(00に置かれた下限が補助電気暖房殻から取り出されれば)始まる。限界を越えるために温度が達する場合ヒーターは自動的に停止する。下限および時間がタイミングの暖房の範囲で下っていないより高い温度がとき、ユーザーは暖房プロセスを終えるためにSTOP/SAVEを押すことができる。タイミングの管理された補助電気暖房ユーザーは03電気暖房のタイミングを毎日置くことができ彼の実質の必要性を一致する。あらゆるセットのタイミングは温度が上の限界に達するときセットの上の限界および循環ポンプが働くことからあるより温度が低ければ、電気開始および停止するしかしながら、来る。暖房プロセスはSTOP/SAVEを押すことによっていつでも停止されてできる。手動制御の補助電気暖房ユーザーはポンプが作動中ではない温度が低いとき/+電気暖房を停止しSTOP/SAVEを押すために始め、よりセットの上の限界熱を押すことができ、無くなった力(力の低下)の保護システムは力が止まるとき設定、従ってすべての設定を失われないために救うことができる。著作権を有しますFocuschina社は、ウェブサイトの英語版と他の言語版の違いに対して責任を負いません。食い違いがあれば、英語版に準じます。対する認識・承認に制限されます。