通報システム、構築についてシステム構築の説明センサーの取り付けドアセンサーに類似するものなら簡単に取り付けが出来ます。制御装置等に取り付ける場合は、電気工事店に取扱説明書を見ていただきご依頼ください。オプション品として赤外線センサーとドアセンサーの販売も行っております。PHS電話機で音声メッセージが受けられます。【SMSメール通報】携帯電話機(docomo・au・softbank・沖縄セルラー電話・イーアクセス)でSMSメールが受け取れます。※どちらも設定してある場合、「SMSメール通報」から先に通報を行います。設定方法について設定ソフトで通報の方法を設定します。設定はとても簡単です。入力信号ごとに通報先が設定出来ます。音声通報は最大6ヶ所まで設定が出来ます。入力信号が「警報解除」になると全解除通報を行います。「警報解除」になる毎に解除呼出を行います。(SMSメール通報のみ)入力信号の状態を確認WL21HWに挿入しているFOMAカード番号に電話をかけ、入力信号の状態(着信時)を確認することができます。や復電時に通報します。設定した場合は、停電時、復電時ともに通報します。※ACアダプタからの電源供給が無くなった時に停電と判断します。現在の動作状況や、接続状態などはランプで確認できます。設定転送、読込中SMSメールでの受信1回(1カ所)の送信につき3円(税抜)受信側の受信料は発生しません。※通報先(docomo・au・softbank・沖縄セルラー電話・イーアクセス)どこへも一律です。※一日のSMS送信件数が200件を超えると送信できなくなります。※電波状態が悪い時など、SMS送信に失敗した場合や、受信側が受信拒否をしている場合でも料金は発生します。※WL21HWにはSMS受信機能はありません。停電10分後にWL21HWが自動シャットダウンします。停電時に電池残量が無かった場合は、停電通報は行いません。毎月1回または毎日一回の指定が可能です。毎月一回の場合は1日から28日から選択、時刻は0時から23時のうちから選択出来ます。(通報は毎正時に行います。SMSメール通報のみ行います。接続されているセンサーやスイッチが「警報発生」の状態になると、通報を開始します。無電圧接点またはオープンコレクタ接点を出力する装置であれば接続可能です。入力は200ミリ秒以上継続すると有効と判断します。8つの録音チャンネルが用意されています。各チャンネルは個別に録音し、通報時はこれらを組み合わせて再生されます。各チャンネルの録音時間は最大12.5秒です。簡単設置ドライバー1本で簡単に設置できます。設定ソフトはいつでもどなたでもダウンロード可能パソコンで設定するソフトがここからダウンロードできます。送信メッセージや電話番号を自由に設定できます。パソコンをお持ちでない方は、弊社または販売店で有償で設定を承ります。