-------------------------------------------------------------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;はじめて投稿いたします。某サブコン3年目のものです。工場のSPの設計を今行っておりますが、便覧を見た所、直天井の場合は基本的にSPヘッドは上向きを設置すると記載されていました。上向きの方が熱を感知しやすいからでしょうか?消火に詳しい片がいらしたらお教え願えないでしょうか。-------------------------------------------------------------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;下向きにつけたら、ヘッドより上部が未警戒になるからと、理解しています。-------------------------------------------------------------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;スラブ面を集熱板として使うからじゃないでしょうか?スプリンクラーヘッドの直下で火災が起こらない限り、炎がスプリンクラーヘッドのヒューズを溶かせません。天井がある場合は天井が不燃材である限りは一定時間火災の炎は天井面を伝ってスプリンクラーヘッドのヒューズに到達し、スプリンクラーヘッドを動作させます。直天井の場合はスラブ下を同様に炎が伝っていくので、スプリンクラーヘッドを上向きにすれば(ヒューズ面が上)、スラブ下を伝った炎がスプリンクラーヘッドのヒューズを溶かします。お忙しいなかお答えいただきありがとうございました。熱の感知のしやすさで上向き、下向き使い分けているわけですね。