新築ですが施工ミスだらけです。09:04質問1・2のペナルティについては触りません。質問3についてのみ回答します。此の工事は手抜きと言うより、詐欺行為に見えます。工事はやり直しをして下さい。建物が擁壁より1m離れている事、GLが擁壁上面から100mm下がりである事。擁壁の底版が500mmとします。離間距離が1000-(500+300)=200mmになります。従って、工事をやり直すには、建物に影響は無いと判断します。擁壁が破壊する原因は地震より、豪雨です。擁壁の計算では、土圧のみが掛かるとして計算をしています。それが、豪雨の水が擁壁内でプールになり、水圧が掛かかる事で擁壁が崩落します。水抜き穴の設置は欠かせません。内径75mmの管を3m毎に入れて下さい。全長23mですから、両端を1m離したとして、全部で8カ所に成ります。水抜きをするには、土は戻さずに、砕石を使用して下さい。砕石は水を抜くには最適の材料です。それでいて形が崩れません。云えば、土や砂と違い流れ出る事はありません。近年、1時間50mmの豪雨が頻繁に起こっていますので、是非注意をして下さい。00:03はじめまして。擁壁に関する御相談です。新しい造成地に新築し、3ヵ月がたったところで、外構工事のため、H700mm、厚さ150mm、長さ23mのL型擁壁一部をカットしたところ無鉄筋が発覚しました。専門家メール相談サービス|あなたの事業に「現役・事業のプロ」のナレッジを。