ありがとうございました。-------------------------------------------------------------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPヘッドは天井面(直天井面)より下面300mm以内に取り付けなさいとあります。この場合直天井では露出配管になりますね。枝配管は主管よりレベルが下ですとヘッドの取り付け位置は300mmを確保出来ません。この場合に枝配管より立ち上げて上向きヘッドを取り付け300mmを確保します。枝配管を主管より上取りする場合は300mmが確保出来る場合がありますので下向きとする場合があります。確保できない場合は集熱板を設けて下向きヘッドにします。消防本部によっては見解が違いますのでご注意を。-------------------------------------------------------------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;なにも考えず間違いを書いてしまい、申し訳ない。(反省)考えれば、集熱板をつけて下向きに取り付けたのを思い出しました。