-------------------------------------------------------------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;教えて下さい。防煙ダンパーSDの取付位置が知りたいのですが...単純に防煙区画に付けていくとかなりの数になってしまうし...ドコでつけて、逆にどの場合には付けないとか...そこらへんの決め方を知りたいのですが...宜しく御願いします。-------------------------------------------------------------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;防煙ダンパー(SD)とはどのようなものでしょうか。煙感知器連動ダンパー(SFD)のことですか。-------------------------------------------------------------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;半人前さんが排煙設備と混同されているようですし、FD、SD、SFDの区別も理解されていないようなので、あえて質問をしてみました。SFDはSDに温度ヒューズを設けたものと理解していますが。-------------------------------------------------------------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;SFDは建築基準法の定義だと、煙感知器+熱感知器連動とされていますが、当然ながら特定防火設備としてのFDは熱感知器連動ダンパーと同等として扱われます。(特定防火設備:旧甲防)、SFD=防火・防煙シャッター(特定防火設備:旧甲防)という言い方をしていました。ここで、SD・FDはそれぞれの感知器で閉鎖するので、問題が無いのですが、防火・防煙シャッターが煙感知器で全降下するのは問題ありとの指摘がありました。この解釈だとダクトの場合は煙感知器で当該貫通部のダンパーは全閉するので、熱感知器又は温度ヒューズの設置の必要が無いはずですが、防火戸は当該区画の感知器の警戒区域内にあるが、ダクトの場合はダクト内に感知器が無いしたがって熱感知器又は温度ヒューズの設置の必要があるという理由でSFD設置の必要性がでてきます。設置位置の規定がありません。ヒューズはダクト内にある必要あると思いますが、通常は煙感知器はダクト内に設置する事はありません。ここら辺明確な指導基準を提示された方はいらっしゃるでしょうか?新企画にぜひ記載をお願いしたい項目です。設置位置の規定がありません。ヒューズはダクト内にある必要あると思いますが、通常は煙感知器はダクト内に設置する事はありません。感知器はダクトの外(部屋)につけるのだと理解しています。指針ではSFDの近傍に煙感知器をつけるのではなく、吹出口、吸込口のある場所に設けることになっています。夜遅く(朝早く)までお仕事のようですが、お体を大切に。