マークを、クリックして下さい。-LA様ご回答有難うございます。重要なポイントを書き忘れていました。問題箇所は地上10m程の高所です。外壁の屋外側に沿った横引きで、長い間放置(垂れ流し)されていた様なのですが、どうやらその雨水が下部に有る分電盤に浸水していたらしく、突然トリップしてしまいました。遮断器がオシャカです。潰した遮断器は交換したのですが、厳密には浸水源の特定には至っていません。雨水管に触る為には足場を組むしか無く、足場を組むからにはある程度恒久的なもの目指す必要が有り、困り果てています。半分冗談でしょうが、分電盤に屋根をかけるといった話も出ています。-既設の配管は、SU管ですか?SU管ならば、VUとSUの受けのソケットがあります。マエザワあたりで検索してみてください。参考までに最良は、配管のやり直しと分電盤(屋外仕様ではないのでしょうか?)に簡単な屋根をかけることでしょう。-分電盤に浸水した、との事ですが、盤やケーブル。配管類が適切に施工されていれば、内部へ簡単に水が浸入するとはあまり思えません。逆に言えば、盤類が不適切な施工がなされているのであれば、将来、今回とは別の理由(例えば台風時に雨水が浸入)で、再びMCCBがトリップする可能性があります。(もしかして、MCCBは焼損したのでしょうか?)ですから、雨水配管と同時に盤回りも、以下を参考に点検する事をお勧めします。盤を取り付けているボルト部分からの浸水や、通気口雨返しの形状が良くないケースも考えられます。扉部分の雨返しの形状が良くなく、ここから雨が吹き込んでいる疑いがあるケースに遭遇した事があります。通常は通気口に雨返しを追加する等の対策を行うようになるでしょう。いえば、浸水後にケーブルの絶縁は確認しているのでしょうか?確認していないのであれば、万が一を考えて早急に点検したほうが良いでしょう。-佐倉様ご回答有難うございます。私の調べ方が悪いのかも知れませんが、ご提示いただいた特殊なソケットは口径が100A迄の様です。問題箇所は約200mm(足場無しの目測です)あり、あぶっても綺麗に納めるのは難しいと聞かされています。既存の接続箇所もそれぞれかなり歪んでいます。存在そのものを初めて見聞きしました。今後、他の公開資料にもじっくり目を通して勉強してみようと思います。問題のブレーカーは電気工事店さんに依頼して交換済みです。止水処理としてはとりあえず盤の隙間という隙間にシールを打ってもらいました。