Towerシリーズ」は、高品質の電力供給で信頼性の高いユタカ電機の「常時インバータ給電方式」UPSに、グリーンITに対応するエコモード機能を搭載したタワー型UPSです。エコモードで使用すれば96%以上の高効率となり、電力損失を削減します。当社既存品に比べ、体積比約25%減の小型化に成功。セキュリティ関連のバックアップに最適です。Sumartシリーズ」で実績のあるフルデジタル制御方式を進化させ、部品点数を大幅に削減し、従来ハードウェアで行っていた機能をソフトウェアで実現。信頼性の向上と高機能、小型化を実現しました。効率は、給電品質優先モードで90%以上の高効率を実現し、新採用のエコモード時ではUPS610ST、UPS1010STでは97%、UPS1510STでは96%を達成しました。※UPS1510STのエコモード時の効率は96%となります。Play「一台三役」で、幅広い用途に対応!■状況に合わせて、自動モード切替。エコモード方式で省エネ電源環境の変化を常に監視し、環境にあった運転モードに自動で切替えます。常時インバータの高い信頼性と、常時商用方式の省エネ性能を兼ね備えた、今までにないエコモード方式(特許出願中)を採用しました。モード、エコモードともに常に正弦波出力でクリーンな電力を供給します。切替も無瞬断で自動的に行います。※エコモードは始動前に前面のDipスイッチにより選択する必要があります。急変した場合は、10ms以内にバッテリ運転に切り替ります。停電保持時間10分を達成フルデジタル制御方式の進化による高効率化で停電保持時間の延長を実現しました。広いことにより、非常用発電装置の起動時周波数変動にも対応します。※インバータ方式の発電機に適応しています。その他の発電機については事前にお問い合わせください。広いことで、バッテリ運転に切り替わる確率が減り、バッテリ寿命の劣化を妨ぎます。期待寿命5年のバッテリを搭載しているので長期間使用できます。「バッテリ寿命診断機能」により、バッテリ交換時期をお知らせします。■優れたメンテナンス性バッテリユニットホットスワップ化により、給電しながらバッテリユニット交換が可能です。保守・交換作業のコストが低減します。故障・メンテナンスバイパス機能搭載により、主回路故障時でも出力を維持します。■各種モード切替えが簡単に各種モードの切替操作がしやすいように、前面にDipスイッチを配置しました。入出力電圧は出荷時に設定しますのでご指定ください。入力と出力は同じ電圧に設定されます。バッテリトリクル充電時。入力保護は入力ブレーカで行います。接続機器の起動時の突入電流はピーク電源以下にしてください。入力保護用プロテクタが作動する場合があります。周囲温度20°C時の期待寿命です。バッテリの寿命は使用環境や放電回数によって変化しますのでご注意ください。停電保持時間はバッテリの使用状況によって変化します。別売りの通信ボードが必要です。発電機を併用する場合は、事前にお問い合わせください。トランス等の誘導負荷を接続さえる場合は、事前にお問い合わせください。入出力電圧は出荷時に設定しますのでご指定ください。入力と出力は同じ電圧に設定されます。バッテリトリクル充電時。入力保護は入力ブレーカで行います。接続機器の起動時の突入電流はピーク電源以下にしてください。入力保護用プロテクタが作動する場合があります。周囲温度20°C時の期待寿命です。バッテリの寿命は使用環境や放電回数によって変化しますのでご注意ください。停電保持時間はバッテリの使用状況によって変化します。別売りの通信ボードが必要です。発電機を併用する場合は、事前にお問い合わせください。トランス等の誘導負荷を接続さえる場合は、事前にお問い合わせください。最大出力容量は、20A入力プラグ(NEMAL5-20P)を接続した場合です。15Aプラグ(標準装備の入力プラグNEMA5-15P)を接続した場合の最大出力容量は、1350VA/950Wまでとなりますのでご注意ください。20A入力プラグ(NEMAL2-20)は受注対応になります。詳しくは事前にお問い合わせください。入出力電圧は出荷時に設定しますのでご指定ください。入力と出力は同じ電圧に設定されます。バッテリトリクル充電時。入力保護は入力ブレーカで行います。接続機器の起動時の突入電流はピーク電源以下にしてください。入力保護用プロテクタが作動する場合があります。周囲温度20°C時の期待寿命です。バッテリの寿命は使用環境や放電回数によって変化しますのでご注意ください。停電保持時間はバッテリの使用状況によって変化します。別売りの通信ボードが必要です。発電機を併用する場合は、事前にお問い合わせください。トランス等の誘導負荷を接続さえる場合は、事前にお問い合わせください。文章、画像の許可のない転載を禁止します。