マークを、クリックして下さい。-基本的な使い方は、左のグラフで、フレキシブルダクトの90°エルボの直管相当長を出します。90°エルボで無い場合は、右側の表の補正係数を乗じて、局部損失の直管相当長を算出してから、スパイラルダクトの直管摩擦損失を乗じて、局部損失を算出する事になります。この表を使用しない場合は、絶対祖度を3.0として、フレキシブルダクトの直管の摩擦損失を算出します。曲げて使用する場合は、円形ダクト(スパイラルダクト)の直管相当長を利用して、絶対祖度を3.0として計算した直管の摩擦損失に乗じて、局部損失を算出する事になります。回答ありがとうございます。表の見方がわからないので教えてください。>基本的な使い方は、左のグラフで、フレキシブルダクトの90°エルボの直管相当長を出します。上記の見方でよろしいでしょうか。-その見方で正しいです。->その見方で正しいです。このたびは、ありがとうございました。