-------------------------------------------------------------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;平成21年の茶本P599によると雨水横走菅の菅径によると150で1/150ならば最大屋根面積は552�uです。雨量は、100mm/hのときです。雨水強度120ならば552×100÷120=460�uになります。-------------------------------------------------------------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;すいません。排水ピットから雨水をポンプアップ排水するときの、菅径です。-------------------------------------------------------------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;ダメです。VP200になります。こちらの「塩ビ管流量計算書」でチェックしてみて下さい。-------------------------------------------------------------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;粗度係数は表面の平滑度で、塩ビ管は全て0.01です。ヒューム管は0.013です。水路勾配の0.300%とは3/1000です。流出量22リットル/秒は1000リットルが1m3なので、22×3600÷1000=79.2m3/hです。余裕率は80%とは、満流の80%分の水量で管径を選定するということです。満流に対して20%の余裕があるとうことです。通常、土木の排水設計では80%とか、90%とかをみるようです。建築設備では、必ずしもみる必要はありません。それよりも降雨強度と流下時間の設定が、その地方自治体によって異なりますので、そちらのほうがきいてきますよ。雨水強度120mm/hとありますが、過剰ではないですか。調べたほうがいいですよ。これでNGとなります。-------------------------------------------------------------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;流出量Qの単位はm3/sです。(m3/hではありません)水量0.25リットル/秒であれば、エクセルの表に入力する水量Qは0.9ではなく、0.00025となります。