>家の雪で困ってます!!入力中の回答があります。ページを離れますか?※ページを離れると、回答が消えてしまいますページを離れるA回答を続ける入力中のお礼があります。通報するこの質問への回答は締め切られました。02:08ちょいと補足です。熱交換機の配管ですが、前にkamadoumaさんが書かれていたラジエターが使えそうですね。排気や、ストーブ本体からの上昇気流(or輻射熱)と直角方向に配置する....。ラジエターは熱貫流率(一種の熱の伝わりやすさ)が低いと思いますし....。念のために、ここら当たりは調べておきます。通報するこの回答へのお礼いろいろとご指導有り難うございます。数々のアドバイスとても参考になりました。自分なりにもう少し考えを詰めて見たいと思います。その中でまた壁にぶつかって素人では解決出来ない事になると思います。その時はまた新たに質問で出したいと思います。お手数とは思いますがその時はまたヨロシクお願いします。本当に有り難うございました。02:02>またまた丁寧なアドバイス恐れ入ります。専門的な>お答えで私会話をするのが恥ずかしくなってしまいますいえいえ、私こそピシッっとした回答を差し上げられず非常に恐縮しております。□kamadoumaさんの書き込みを拝見しまして少し。>家のストーブはFF式の強制排気タイプです。我々でいう「誘引方式」って奴ですね~。ファンの型式や定格出力等がよく解りませんから確実な事は言えないんですが、排気能力とカロリーに余裕がない可能性もありますね。>おそらくストーブ自体に排気パイプは○○メートル以内>と言う設置の基準があると思うのですが、それが問題に>ならないでしょうか?>強制排気とは言え、おそらく排気効率が落ちてしまうの>では無いかと心配です。いうのは十分ありますね。厳密に云うと、ファンですから、ベーン(これも送風機の一種です)よりは送気圧には余裕が無いでしょうがある程度の出口側抵抗には耐えると思うんですね。メンテ等の方法も考えなくては行けませんしそこら辺も含めると、今の瞬間では「不可能っぽいな」って第一感を持ちました。※:メーカーサポート外の機器の独自改造の世界に入りますし、危険性等も考えたら回避したほうがベターな様子ですね。~>再度加熱し床暖の循環ポンプの力で循環させるのはそうですね、この方法もいい感じです。こちらもポンプの許容吐出圧と性能曲線が無いとなんとも断定できません。道路下に自分で設置するだけに、最初はある程度の破損も覚悟しなくては行けないでしょうしその時に屋内暖房も死ぬってのは、やはり辛そうな気がします。(メンテの時も困りますしね)□kamodoumaさん宅のボイラ配置が不明ですが....。FFストーブと床暖房用ボイラからの廃熱が十分にあるならば、これらの廃熱を不凍液貯槽に一旦集めてそこから別系統のポンプと流量調整機構を経由させてロードヒーティングに流す方式、つまり「独立系統」を作った方が安全な様子ですね。配管部分の強度に注意すれば良いだけで、不凍液の送液ポンプの形式と容量だけに注意し(例えば渦巻きポンプなどで少し余裕のある物の、吐出側に玉型弁を付けて流量制御するorリターン側に制御弁を付けてリターン液温度で自動制御させる等)ていれば、案ずるより簡単に、しかも安全に出来そうです。あとは熱交換機が問題になります。部に不凍液を流して熱吸収させる。缶体(先のドラム缶ですが)の終端側は開放として、送気抵抗の増大を防ぐ。(排気温度による煙突効果を利用するように、上向きに排気が流れるようにするのもgood)○ストーブ本体からの熱回収については余り拘らない方が良いですが....。(熱交換機が結構難しいです。壊れた場合の液漏れ等の被害が大きいです。)やるなら、ストーブの上等に配管を並べるor断面長方形の箱で片方に入口側配管、他方に出口側配管を付けた熱交換機を置き、熱を吸収させる。※:配管等はストーブに加重を掛けないよう。液が流れる際の振動等で思わぬ騒音やストーブ筐体の破損にも繋がります。交換能力を上げるために、ストーブ上部から熱交換機をすっぽり包むフードを付けてもgood。なんて例がありますね。どちらも、メーカー品であるストーブ等には手を加えずに(変な破損を防止して安全サイドに行く)、廃熱として出た段階の空気or排ガスを熱交換機に導いてやる、その熱交換機は独立系統だから、送液ポンプの容量と型式で全体の余裕度を出すことが出来ます。専用の送液ポンプと不凍液槽があるから、それに安全装置(各種リレー。関係のリレー)を入れておけば、安心でしょう。※:送液が止まったときの熱交換機焼き付き等の安全装置も必要かもしれません。これは、各々のリレーから、警報を伸ばして置くとか、ロードヒーティング系統のリレーが動作したらストーブの電源も飛ぶようにしておくとかで良いでしょう。具体的な図面や何かが必要なレベルにも来ましたかね?ただ、ここでは質問者と回答者が直接やりとりできないので、図面等を送ることが出来ず、隔靴掻痒です。書籍等(出来るだけ図書館で手に入るもの)をご紹介しますね。溶接や電気配線の知識・資格等が必要になる可能性もありますが、大丈夫でしょうか?追伸2ポンプに関するURL載せておきます。全部見る必要はありませんで、1-1~1-7と1-9あとは2-1と2-2辺りを、気軽に眺めていただければOKでしょう。度重なるアドバイス有り難うございます。今私の頭の中でいかなる方法が最前なのかいろいろ思案中であります。正直なところもしこの答えが出たとしたら・・・素人に出来る・低コスト・安全・こんな都合の良い融雪方法があればきっと商売になってしまうんでしょうけれど(笑)しかしいつの日かきっと完成させてと思っています。ちなみに私は陸上自衛官です。溶接については電気・ガスともに部隊で出来ます。液路である銅管については半田で可能かと・・・電気については素人に毛が生えた程度の知識です。自分なりにもう少しイメージをはっきりさせ無いと相談にならないような気が・・あんまりにも失礼かと。00:13お返事ありがとうございました。□>排気を利用してラジエターのようなもので不凍液を暖め>て循環させていました。その方は気体→液体の熱交換を経路にかませていたんですね。>熱交換システム?の作り方が良く解りませんでした。これは後半でまとめて....。方式が簡単で、密度差を使った自然循環は、条件整備が難しい場合がありますね~。□お調べいただいたことを踏まえて....。簡単なのは、やはり気体(排ガス)を利用した方式かもしれません。簡単に言うと、煙路を地中に埋め込みます。塔を経由して大気に放出します。この場合は、ボイラ等が強制送風方式なら、煙路に十分な圧力が供給されますから簡単。部分の煙突効果で、排気を引っ張り込ませる事が必要になりますから、少々計算が必要です。影響を及ぼすかの計算あたりになります。【液体の強制循環】これは簡単ですね。不凍液の槽からポンプで液を送出し、その液路をボイラ本体or煙路にまとわりつかせ、土中経由で槽に戻す方式ですね。圧力計算が面倒or出口圧が高いポンプが手に入りにくい場合は、リターン側(土中配管の出口)にリターン側の液槽を一旦儲けて、そこから先の槽に戻すも良し....。ポイントは・配管の圧損の見切り計算できるなら、それに越したことはありませんけれども、ポンプ流量と配管内径から流速を出して、それがある一定値以上になるように設計するって簡易法を用い、あとは、計算で求めた理論流量と実際の流量との差で圧損を推定し、徐々に改造して圧損を無くしていけばOKです。的でしょうし、煙路の回りに液配管をまとわりつかせる等で実験してみて、配管流路が上手く出来た段階で熱交換機を計算したらいいと思います。熱交換機は、煙缶ボイラの図面でも見れば結構簡単に作れちゃいます。(パンフレットでも可。この方式で行くならまたご紹介します。実は「この方式で設計しろ!!」っと言われたら私も大変困ってしまいます。(^^;)と言いますのも、ポイントは強制循環と同じように液路の圧力損失計算なんですが、相当厳密にやらないと駄目な様な気がするんですね。・液体の加熱前後での密度差が、そのまま循環力(どの程度までの圧損失に耐えるか)になりますし、非常に小さい力しかありません。すると流路の設計が難しくなります。・熱交換機自体の圧力損失も結構痛いと思うんですね。いうところが、今すぐには何とも読み切れません。私の知識が浅いだけで、もっと簡単な方法で解決できることなのかもしれませんが、解る範囲では以上の様なところが概念となりまして、あとは、どの方式を利用して具体的な設計をするか....に入るのでしょうか。「この方式でやりたい」っという事をおっしゃっていただければ、参考となりそうな書籍や公式、作り上げる上での手順とポイント等々を再投稿させていただきます。(できあがるまで何度でもOKですよ~)頑張ってくださいね。通報するこの回答へのお礼またまた丁寧なアドバイス恐れ入ります。専門的なお答えで私会話をするのが恥ずかしくなってしまいます(恐縮)まず、気体を利用する方法についてなのですが、家のストーブはFF式の強制排気タイプです。この排気の利用についてはいろいろ考えたのですが、排気筒から直に煙路を構築した場合おそらくストーブ自体に排気パイプは○○メートル以内と言う設置の基準があると思うのですが、それが問題にならないでしょうか?強制排気とは言え、おそらく排気効率が落ちてしまうのでは無いかと心配です。そのために煙路の断面積??と言うのか、ストーブに対する排気のプレッシャーがかからなくするように計算があるとは思うのですが・・・もう一つ家のストーブは床暖なのですがこの不凍液を室外に循環させる事も考えたのですが、あくまで室内での補助暖房用に設計されているため外気で冷却された場合不凍液の温度が思うように上昇しないと思いました。これを補うためにストーブ上面に不凍液の貯液漕を設けて、床暖の送液パイプから送られた不凍液をストーブ上で再度加熱し床暖の循環ポンプの力で循環させるのはどうかと考えているのですがいかがなものでしょうか?お手数ですがアドバイスいただけたら幸いです。01:13どなたからも反応が無いようですから、私の知識でお役に立てるかどうか不安ながら.....。□もしテレビ局等や番組がおわかりなら、テレビ局に問い合わせるって方法が可能かも知れませんね。その他、web等で検索してみるのも有効かもしれません。(私も検索してみましたが、ノウハウについて見つけることが出来ませんでした。以上の事柄が駄目だった場合....。以下のような部分をお教えいただいたら、ひょっとしたらお手伝い出来るかも知れません。ボイラーの知識(この場合なら煙道に関する知識等がお役に立てるなら幸いですが)ですから、どこまでお答えできるか疑問ですが、要は「煙路を腐食させず排気を適切な所から大気中に捨て、外部からの応力にも耐える煙路で、十分な熱を末端部分に伝える」ってことなら、この知識である程度通用するかもしれません。私では手足も出ない可能性も十分ありますからその節は平にご容赦を....。的確なアドバイスありがとうございます。排熱利用の件なのですが番組で見たものは排気を利用してラジエターのようなもので不凍液を暖めて循環させていました。これについてはなにぶん素人なもので熱交換システム?の作り方が良く解りませんでした。23:01お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!全カテゴリから検索このカテゴリから検索Q質問する(無料)このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています融雪機か何か雪を解かすものを教えて北海道の住宅。融雪機か何か雪を解かすものを教えて北海道の住宅。回答数ランキングです。・本当は知りたい、発毛体験のあれこれ。全クリア参照履歴を保存しないこのQ&Aを見た人がよく見るQ&A融雪機か何か雪を解かすものを...北海道の住宅。融雪機か何か雪を解かすものを...北海道の住宅。給湯器凍結のためかお湯が出ません断熱シートをホットカーペット...下の階の音が上階に響くことは...4ストーブをつけたまま寝ていま...5一戸建ての排水管の高圧洗浄の...6井戸水(水道)の凍結7浄化槽から下水への切り替え工...8駐車場は砂利が良いかコンクリ...9洗面所だけお湯が出ません。ご祝儀?14雨戸がある部屋の方が冬は寒さ...15「UR」の意味は16窓ガラスのゴムパッキンについて17エネファームかエコジョーズか...18水道管から変な音19駐車場の隣の車に傷があり修理...20天井裏に何か居るみたいです。断熱シートをホットカーペット...下の階の音が上階に響くことは...一戸建ての排水管の高圧洗浄の...4浄化槽から下水への切り替え工...5天井裏に何か居るみたいです。恋愛からビジネスまで人気の記事が一目で分かる今読むべき記事はコレ!貴社サイトにQ&Aを!QAコネクトとは・・?QA機能を導入できます利用料0円。Inc.質問して、直接聞いてみよう!Q質問する(無料)Q&A検索goo検索gooIDで新規登録・ログイン新規登録する(無料)会員の方はこちら外部サービスのアカウントで新規登録・ログインYahoo!で新規登録・ログインGoogleで新規登録・ログインTwitterで新規登録・ログインFacebookで新規登録・ログイン※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。会員でない方、会員になるとあなたも質問や回答ができるようになります!!親切・丁寧な回答が集まる場30分以内に回答がもらえ回答数は平均3件!匿名(ニックネーム)での投稿なので。