-------------------------------------------------------------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;お世話になります。先輩方、前回は有難う御座いました。今回も悩んでおります。空気線図上での冷却コイルと吹出し温度の関係がいまいち理解できません。全熱負荷30KW、顕熱負荷24.4KW、潜熱負荷5.6KW上記の条件で考えた場合、SHFは0.81となり空気線図上での吹出し温度13.8°C、温度差12.2°C空調機風量6600m3/hとなります。入7°Cの出12°Cで考えますよね。吹出し温度も空調機風量も7°Cの冷水が通っているということを踏まえた上での計算結果だと思います。ここからが判りません。仮に上記条件で、室内設定温度を20°C、50%と考えた場合で空気線図を描けば相対湿度95%の線上からSHFの線を引けば吹出し温度は7.5°Cになります。冷水温度が7°Cなので7.5°Cの吹出し温度は無理だと思います。(コイルの列数が多くあれば可能なのかな?)その場合、コイルに通る冷水の温度を何度にすれば7.5°Cの吹出し温度を得られるのかが判りません。相対湿度95%のラインの吹出しポイントは何度位まで下げることが出来るのでしょうか。調べてはいるのですが判りません。-------------------------------------------------------------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&gt;吹出し温度も空調機風量も7°Cの冷水が通っているということを踏まえた上での&gt;計算結果だと思います。吹出し温度が13.8°Cなら7−12°C運転でもOKだろうと考えます。&gt;ここからが判りません。&gt;仮に上記条件で、室内設定温度を20°C、50%と考えた場合で空気線図を描けば&gt;相対湿度95%の線上からSHFの線を引けば吹出し温度は7.5°Cになります。&gt;冷水温度が7°Cなので7.5°Cの吹出し温度は無理だと思います。室温20°Cにするのに冷水コイルを使用するところに、無理がある。その時の吹き出し空気温度は普通14〜16°Cの場合です。20°C室温で吹き出し温度が7.5°Cになるなら、直膨エアハンなどを使うことになります。-------------------------------------------------------------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;hatomoriさん、ccc.です。前回に続き貴重な御意見本当に有難うございます。空気線図を勉強して、少しは理解はしていたつもりでしたがぜんぜんダメでした。会社の先輩に聞くこともできず悩んでおりました。会社の先輩からこのサイトのことは聞いてましたので前回も今回も投稿させて頂きました。[冷水コイルを使用するところに、無理がある]hatomoriさんの言われる通りです。一般事務所しか経験がありませんので前回の岩盤浴や、少し環境が違う物は、何故か考え込んでしまい訳が判らなくなります。(基本が出来て無いからですね)今回は冷媒直膨コイル、又はブラインチラー(不凍液)で検討します。hatomoriさん、本当に有難う御座いました。