次の方法で、シャーシと電源モジュールをアースに接続するとスイッチは接地されます。電源ケーブルがシステムに接続されていなくても有効です。電源モジュールが自動的にアースに接続されます。警告装置を設置または交換する際は、必ずアースを最初に接続し、最後に取り外します。ビルディングのアースに接続できるようになっている必要があります。パッドをラックに接続してシャーシをアースできます。パッドをデータセンターのアースに直接接続する必要があります。シャーシを接続するには、次の工具と部品が必要です。キットに付属しています。キットに付属しています。キットに付属していません。アース線のサイズは、地域および国内の設置要件を満たす必要があります。線の使用を推奨します。アース線の長さは、スイッチとアース設備の間の距離によって決まります。ラグに取り付ける圧着工具。mm)ほど、被膜をはがします。ラグにしっかりと接続されていることを確認します。ラグに挿入され、所定の位置に圧着されます。N·m)のトルクで各ネジを締めます。アース線の反対側の端を処理し、設置場所の適切なアースに接続して、スイッチに十分なアースが確保されるようにします。ラックが完全に接合されてアースされている場合は、ラックのベンダーが提供するマニュアルで説明されているようにアース線を接続します。電源に接続し起動します。電源モジュールの冗長性を確保したい場合は、すべての電源モジュールを同じ電源に接続します。スイッチは、ラックまたはキャビネットに取り付けて固定する必要があります。電源の近くに配置する必要があります。専用の電源に接続している電源モジュールそれぞれに指定の電源ケーブルが必要です。配電ユニットのコンセントの種類によっては、スイッチをコンセントに接続するために、オプションのジャンパ電源コードが必要となる場合もあります。スイッチはネットワークに接続しません(管理接続またはインターフェイス接続も含まれます)。スロットに完全に固定されていることを確認します。トレイを装着する必要があります。プレートが取り付けられている必要があります。スイッチが十分に接地されていることを確認します(シャーシのアース接続を参照)。ファンの動作音を確認します。電源モジュールに電力供給すると、ファンが動作を開始します。次のように点灯しているかを確認します。ラベル)がグリーンになっている。グリーンでない場合は、電源モジュールの交換に記載する通りに電源モジュールを取り付け直します。ラベル)がグリーンになっている。トレイを取り付け直します。グリーンになっている。ケーブルが接続されていなければ点灯しない。メッセージが生成されていないことを確認します。E「設置場所の準備およびメンテナンス記録」のワークシートに記入します。ユーティリティが自動的に起動します。ガイドを参照してください。