マークを、クリックして下さい。-分電盤に浸水した、との事ですが、盤やケーブル。配管類が適切に施工されていれば、内部へ簡単に水が浸入するとはあまり思えません。逆に言えば、盤類が不適切な施工がなされているのであれば、将来、今回とは別の理由(例えば台風時に雨水が浸入)で、再びMCCBがトリップする可能性があります。(もしかして、MCCBは焼損したのでしょうか?)ですから、雨水配管と同時に盤回りも、以下を参考に点検する事をお勧めします。盤を取り付けているボルト部分からの浸水や、通気口雨返しの形状が良くないケースも考えられます。扉部分の雨返しの形状が良くなく、ここから雨が吹き込んでいる疑いがあるケースに遭遇した事があります。通常は通気口に雨返しを追加する等の対策を行うようになるでしょう。いえば、浸水後にケーブルの絶縁は確認しているのでしょうか?確認していないのであれば、万が一を考えて早急に点検したほうが良いでしょう。