内蔵していますので、現地での部品手配および取り付け工事の省力化が図れます。ドレンヒーター*1、ドレンホースを標準付属*1ドレンヒーターは不付機種もあります。ジャンクションボックス内の端子台に接続します。ユニットクーラー内部配線は完了していますので現地配線作業が簡略化されます。現地の据え付け状態に合わせてドレンパンの左右取り付け変更ができる構造となっています。ページの先頭へ防食仕様(受注対応)防食仕様について食品などの貯蔵庫や加工場では、腐食性ガスが発生しやすくこのような場所に設置した場合、機器寿命を縮めることがあります。これに対応するため、防食仕様ユニットクーラーを取り揃えました。ハム、薫製、練り製品など*防食仕様のユニットクーラーでも腐食に対して万全ではありません。庫内で発生する腐食性ガスの種類や濃度などの使用環境によっては、短時間でガス漏れなどが発生する場合があります。耐久性に優れたカチオン電着塗装(エポキシ樹脂塗料使用)をいたします。外装ステンレス仕様ケーシング、ドレンパン、熱交換器管板を標準仕様のアルミニウムからステンレス(SUS304)へ変更いたします。ページの先頭へオプション品(U、USタイプ共通)除霜ダンパー・吸込フード除霜時の庫内温度上昇を抑制する除霜ダンパーおよび吸込フードが取り付けできる構造となっています。断熱材付きドレンパンドレンパン結露抑制用に断熱材付きドレンパンを用意しております。