&gt;�A竪穴の天井(AC設置床)にあるダンパーにFDを用いる理由。・9の説明を読むと分かると思うよ。-------------------------------------------------------------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;講習を受講していないので、想定で答えますが、�@については、最上階なので、上階に煙が伝播する事による避難上の問題がないので、空調機の下向きSAダクトの竪穴区画貫通部はFDで問題ありません。床側はたぶん、リターンダクトなので、下階からの煙の伝播により、避難上支障があるので、SD(空調器が煙感知器連動制御の場合はFDでも可です)の必要があります。�Aも�@と同様、空調機械室なので、床貫通ダクトはFDで問題ありません。直近の吹出口又は吸込口のある部屋に煙感知器がある場合、SFDはSDと同様ですが、直近の吹出口又は吸込口のある部屋に煙感知器が無い場合です。-------------------------------------------------------------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&gt;床側はたぶん、リターンダクトなので、下階からの煙の伝播により、避難上支障があるので、SD(空調器が煙感知器連動制御の場合はFDでも可です)の必要があります。masaさん、丁寧な回答を有難うございます。1つだけ、違う意見も聞いてください。-------------------------------------------------------------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;講習テキストを借りて見てみました。3階リターンダクトのSFDの必要性は、3階リターンダクト→空調機→サプライダクト→下階への煙の伝播を防ぐ為ですね。講習テキストには、煙感知器とSD(SFD)の連動方法が記載されていました。空調器直下のサプライダクトはFDですので、3階リターンダクトがSFDでない場合は、リターンダクトに3階の煙が入り、空調機が運転していると、下階のサプライダクトに煙が侵入します。したがって、空調機がすべての煙感知器と連動して運転制御される場合は、3階リターンダクトはFDでよくなります。本当にありがとうございました。運用指針」で見たのですが、竪穴区画の3F下部にSDがついており「空調機が煙感知器と連動して停止する場合はFDでもよい」と説明がありました。「連動する場合にFDでも良い」というのは理解できるのですが、竪穴区画でSDではなく、SFDにする必要性について教えて下さい。-------------------------------------------------------------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;727にも書きましたが、竪穴区画貫通部の直近の部屋に煙感知器を設置した場合は、SDで問題ありません。-------------------------------------------------------------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;申し訳ありません。感謝のレスをつけたつもりだったのですが今日、開いてみたら、なぜか、ついてませんでしたので改めてカキコさせて頂きます。727に書いてあったにもかかわらず、同じような設問で申し訳ありませんでした。再度、的確でわかりやすい回答ありがとうございました。