新築なのにリビングに陽が入らず泣きそうです。OFFICEの八納といいます。棟の換気計算はありますよ。家の住環境を考える上では大切ですよね。私が好んで使う会社のHPの資料も添付しますね。http://www.njkk.co.jp/product/cat_form/kutaipannfu.pdfこの会社は、家の住環境をとても熱心に研究しているところで、家造りに対する情熱を感じます。個人的にいうとこういう会社は大好きですね。ちなみに、棟換気は2階天井面積から割り出す方法と、小屋裏(2階と屋根の間の空間)の容積から出す方法があります。どちらかというと天井面積から算出する方法のほうが、安全側に働くので、住宅金融公庫などでは、そちらを採用しています。概略だけお話しすると、天井面積に対して排気孔1/1600以上、吸気孔1/900以上です。後は、製品によって個数などを算出するといいでしょう。快適な家になることを祈っていますね。評価・お礼takiさんありがとうございます。アーキテクツ代表取締役この専門家に相談する082-207-0888※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。世界で一つ「あなただけの幸せな住まい」を共に造りませんか?私たちの考える家作りの大きな目的は「家族の絆や幸せが育まれること」。そこでこれまで家作りに成功した人たちの「家作りの知恵」をベースに家族が共通の思いを持ち、向き合える住まいをご提案。家族の思いをカタチにします。17:48一般建築の軒高さ9Mの建物なんですが、切妻屋根で屋根に外断熱80mmの硬質ウレタンを施工して、通気層30mmを設けた場合の棟換気の断面はどれくらい必要なんでしょうか?現在は、棟を立ち上げガラリを付けるか面戸をSUSのエキスパンドメタルにしようか迷っています。専門家メール相談サービス|あなたの事業に「現役・事業のプロ」のナレッジを。