Powerシリーズ」の新たなラインナップです。UPS3010SP(3000VA)は効率98%以上で厚さ2U、UPS6020SP(6,000VA)は効率98.5%以上で厚さ3Uを実現、より薄型に、より高効率に進化しました。ICT機器の高密度搭載や発熱、冷却対策が必要なデータセンター、サーバールームに最適なUPSです。シリーズ」で実績のあるフルデジタル制御方式を進化させ、部品点数を大幅に削減し、従来ハードウエアで行っていた機能をソフトウエアで実現。信頼性の向上と高機能、小型化を実現しました。効率は、給電品質優先モードでUPS3010SPでは91%、UPS6020SPでは92%以上の高効率を実現し、新採用のエコモード時ではUPS3010SPでは98%UPS6020SPでは98.5%以上を達成しました。Play「一台三役」で、幅広い用途に対応!■状況に合わせて、自動モード切替。エコモード方式で省エネ電源環境の変化を常に監視し、環境にあった運転モードに自動で切替えます。常時インバータの高い信頼性と、常時商用方式の省エネ性能を兼ね備えた、今までにないエコモード方式(特許出願中)を採用しました。※エコモードは始動前に前面のDipスイッチにより選択する必要があります。急変した場合は、10ms以内にバッテリ運転に切り替ります。イージーメンテナンス&イージーインストール■優れたメンテナンス性メンテナンスバイパスユニットを搭載することにより、給電しながら電源ユニットの交換が可能です。バッテリユニットホットスワップ化により、保守・交換作業のコストが低減します。■イージーインストール梱包箱もコンパクトなので、宅配便での輸送が可能です。設置作業もスムーズに行えます。広いことにより、非常用発電装置の起動時周波数変動にも対応します。広いことで、バッテリ運転に切り替わる確率が減り、バッテリ寿命の劣化を妨ぎます。※3期待寿命5年のバッテリを搭載しているので長期間使用できます。「バッテリ寿命診断機能」により、バッテリ交換時期をお知らせします。UPS3020SPの入力周波数範囲は、45〜65Hzです。インバータ方式の発電機に対応しています。その他の発電機についてはお問い合わせください。UPS3020SPの入力電圧範囲は、AC96〜276V(AC200V設定時、負荷率50%以下時)となります。停止することなく復旧作業ができます。■各種モード切替が簡単に各種モード切換操作がしやすいように前面にDipスイッチを配置しました。入出力電圧は、出荷時に設定しますので指定してください。入力と出力は同じ電圧に設定されます。ラックガードレールは別売りです。バッテリトリクル充電時。入力保護は入力ブレーカで行います。接続機器の起動時の突入電流はピーク電流以下にしてください。入力保護用プロテクタが作動する場合があります。周囲温度20°C時の期待寿命です。バッテリの寿命は使用環境によって変化しますのでご注意ください。停電保持時間はバッテリの使用状況により変化します。別売りの通信ボードが必要です。発電機を併用する場合は、事前にお問い合わせください。トランス等の誘導負荷を接続される場合は、事前にお問い合わせください。入出力電圧は、出荷時に設定しますので指定してください。入力と出力は同じ電圧に設定されます。ラックガードレールは別売りです。UPS6020SPは、別売りの縦置きスタンド(YEET-ST3AB)により縦置きが可能です。バッテリトリクル充電時。入力保護は入力ブレーカで行います。接続機器の起動時の突入電流はピーク電流以下にしてください。入力保護用プロテクタが作動する場合があります。周囲温度20°C時の期待寿命です。バッテリの寿命は使用環境によって変化しますのでご注意ください。停電保持時間はバッテリの使用状況により変化します。別売りの通信ボードが必要です。発電機を併用する場合は、事前にお問い合わせください。トランス等の誘導負荷を接続される場合は、事前にお問い合わせください。文章、画像の許可のない転載を禁止します。