1件キッチン扉の色で悩んでいます。床暖房を電気式にするか温水式にするか悩んでいます。01:05はじめましてこの度、新居の建築に合わせて太陽光発電システムを設置しようと考えております。サンヨーのシステムは発電効率が高く、年間発電量も多いと聞きましたので、システムはサンヨーのものを設置したいと考えております。施工会社に確認したところ、モジュールはHIP-210NKH5とHIP-210BKH5のどちらも24枚設置可能ということで、どちらを設置するか選択を求められております。どちらでも発電量が同じくらいと言われておりますが、カタログをみるとスペックが違います。どちらを選べばメリットがありますでしょうか。ちなみにHIP-210BKH5の方が1万円高いということです。以上、よろしくお願いします。21:50詳細リンクはじめまして、菱田です。確かにサンヨーのHITは発電効率が高く年間の発電量も他の結晶系(単結晶・多結晶)のモジュールと比較して多いのは事実です。発電効率が高いから発電量が多くなるのではなく、アモルファスシリコンとのハイブリッド方式のため熱による発電ロスが少ないというのが理由です。発電効率というのは単なる面積比による瞬間発電量に過ぎません。私のブログにもう少し詳しく書いてありますので、そちらもご覧ください。http://blog.livedoor.jp/taiyokohatsuden/archives/51593396.htmlで、HIP-210NKH5とHIP-210BKH5の違いは、電圧系のモジュールか電流系のモジュールかの違いです。どちらがいいかと言われた時に電圧が高い方がパワーコンディショナの起動電圧が得られやすいなどとの意見もありますが、本当にわずかな差だとお考えください。すべてのモジュールが一面設置で電線などのわずかな影の影響も受けないということであれば、どちらも差はないと思いますので、安い方で良いと思います。電圧の違いにより系統の入力枚数が変わってきますので、多面設置や影の影響を受けるということであれば、レイアウトと系統の組み方を考えてどちらが良いかという判断ができます。施工会社さんは、そのあたりをどのように判断されて設計されているのでしょうか。変わらないのであれば安い方をお薦めすると思うのですが・・・HIP-210NKH5の方が系統枚数が多くなるので、モジュール1枚にでも不具合が出た場合に出力を失う比率が高くなると思いますが、常日頃のチェックができてアフターをしっかり管理できる施工会社さんであれば大きな問題ではありません。施工会社さんにお薦めの設計プランとその理由を質問してみていただくのがベストです。プロとしてお客様に判断をお任せする問題ではないと思います。質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。ビジネス選択してくださいご注意ください[1]この内容はサイト上に公開されます。ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。[2]質問には回答がつかないことがあります。質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。全てからサービスから専門家からQ&Aからコラム・事例から写真から気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。専門家メール相談サービス|あなたの事業に「現役・事業のプロ」のナレッジを。