903/03/30メルマガ原文を閲覧ギアモータに使用しているモータについて地球規模での温暖化対策が進められている中、環境問題への関心の高まり、省エネへの対策ということからご採用への検討事例が増えてきています「高効率モータ」についてご紹介いたします。4212にて規定されています。1.高効率モータの供給電源は商用電源で下記のようにJISで規定されています。モータ容量は0.2kW~160kWの範囲で効率値が規定されています。注)200V/60Hz,400V/60Hzの規定はありません。図ることで同時に200V/60Hzの効率も比例して上がります。効率値は220V60Hz時より若干の低くなります。2.インバータ運転についてインバータ用モータ、またはインバータ駆動時に対するモータ効率の規定はありません。高効率モータは、商用電源駆動での高効率化が図られていますので、標準モータやインバータ用モータのインバータ駆動に比べ効率は上がりますまた、弊社の高効率モータはインバータによる定トルク運転が可能です。インバータ運転と、高効率モータの両者合わせての高効率化を図ることができます。注)高効率モータをインバータ駆動した場合インバータの出力波形(ひずみ波形)により、直入れ運転時に比べJISの高効率モータ基準値より効率が下がります。4212の規定においてもモータ容量が大きいほど効率値は上がっていきます。モータの負荷率で、高いほうが効率が高く、負荷率が低いと効率が落ちる傾向があります。することも高効率特性を活かす使用ができるといえます。75%負荷時の効率を見ると、100%負荷から下がった負荷でも弊社の高効率モータは効率大きく下がらないような特性をもっています4.弊社Webサイトにて高効率モータ付き減速機、省エネ効果計算、CO2削減量を紹介しております。