複雑化したケーブル設備の場合は,必要に応じて,ケーブル布設作業を助けるための品目指定が追加されなければならない。寸法が表示されていない場合は,附属の部品リストに,指定と共に寸法を追記することが望ましい。接地図(接地線図)は,建築図又はその他の建築上の図を基に作成してもよい。(変圧器,モータ,遮断器,キュービクルなど)の接地点の配置を記載しなければならない。接地線図には,接地用の導体及び接続についてもまた記載しなければならない。必要に応じて,寸法及び/又は指定,接続及び導体の布設と固定情報,及び電極の据付けについて表示しなければならない。組立図は,ほとんどの場合,一定の尺度で描かれるが,遠近法又は軸側投影法若しくは同様な方法によって描いてもよい。組立図は,組立部品の形状,取付け場所と部品との関係及び部品の特定について記載しなければならない。組立作業に特殊工具又は機材が必要な場合は,このことを組立図に記載,表又は参照しなければならない。配置文書には,例えば,簡略化した組立図の書式で,記号又は単純化した形状を追記し,品目の配置及び設備又は品目の構成部品を記載する。この規格に規定する規則及び推奨の適用について説明する。これらの図面は,電気設備設計の推奨を意味するものではない。印刷スペースの制限によって,ほとんど例外だけを表示してある。同じ理由から,例示の幾つかは,サイズを縮小してある。規定する現場平面図を使用した現場配置図の例を示す。1996)及び屋外照明の情報が付加してある。小規模飛行場のある区画の現場据付け線図の例を示す。基本図は,滑走路及び誘導路のレイアウトを示す現場平面図である。明装置についての情報を提供している。ケーブル経路の情報も含まれる。中に説明してある記号による。加情報を記載することが必要であるかもしれない。(A...M)を追記してある。これらの経路点は,例えば,ケーブルリストに引用してもよい。高電圧変電所の現場接地線図の例を示す。成部品の基礎との関係を示している。間隔と主要寸法と共に建造物内の据付け床面上の制御盤及び補助キュービクルの配置を示した建造物内の配置図の例を示す。ホテルの呼出し表示システムの据付け図の例を示す。品目は,記号を用いて表示してある。準化されていない記号には,凡例によって説明してある。品目指定コードの使用は,それぞれの構成部品を特定できる。居住用建造物の電源及び照明据付け用の据付け線図の例を示す。b)は,ケーブル経路の指示を除いた品目情報だけ示している。固定方法は,この事例のように文章によって詳細に記述する。記号によって組立式トランクシステムの据付けを示す。使用した記号は,凡例によって説明してある。トランクシステムの記号については,検討中である。病院内のある区画のケーブル経路図の例を示す。このケーブルトレイは,明確な相互関係を示すために主要医療構成部品の略図と共に表示してある。用は,ケーブルトレイを図中の他の部品からより容易に区別している。建造物の一部である制御室の接地線図の例である。接地導体の配置及び種類についての情報は,キュービクル及び他の部屋との接続情報と共に表示してある。操作卓組立図の例を示す。組み立てられるすべての部品は,数値コードによって表示してある。主要寸法についてもまた表示してある。構成部品としての配電盤及び制御盤の配置図の例を示す。品目指定による確認ができる略図によって表示してある。ケーブルダクト上の盤の位置情報も図示してある。この附属書(参考)は,解説のまとめ方について記述するものであり,規定の一部ではない。