ダクトの勉強をしています。現在JavaScriptが無効になっています。Yahoo!知恵袋のすべての機能を利用するためには、javaScriptの設定を有効にしてください。JavaScriptの設定を変更するには「JavaScriptの設定方法」をご覧ください。ダクトの勉強をしています。本のあるページには「配管の流速は2.0m/s以下にしろ」...シェアツイートはてブ知恵コレsavasatteeさん2011/5/2401:38:20ダクトの勉強をしています。本のあるページには「配管の流速は2.0m/s以下にしろ」と書かれており、あるページには「配管の許容風速は推奨で3.5~4.0m/sにしろ」と書かれていました。これって矛盾してませんか?詳しく説明お願いします。共感した0閲覧数:1,407回答数:2違反報告ベストアンサーに選ばれた回答chibababababababaさん2011/5/2518:28:14今もっとも一般的なのは定圧損法によるサイズ選定。元から末端まで全て同じ圧力損失でサイズを決めていく。定圧損法でサイズ選定すると太いダクトは風速が早くなり、細いダクトでは風速が遅くなる。風速が早いと抵抗が大きくなり搬送動力(電気代)が余計にかかる。風速が遅すぎると装置が大きくなり設備スペースばかりで居住域が小さくなる。いい抵抗が0.1mmAq/m。ナイス0違反報告この質問は投票によってベストアンサーに選ばれました!シェアツイートはてブ知恵コレベストアンサー以外の回答1〜1件/1件中gijutucさん2011/5/2918:33:19流体により推奨される流速は異なります。上記にありますように、金が絡みますので、経済的なところで選定するのが一番です。ナイス0違反報告あわせて知りたいダクトサイズ選定について圧力損失と風速を基準にダクトサイズを選定するC言語...会社の取締役って何をするんですか?エアコン室内機の曲がったフィンについてエアコンの掃除をしたのですが、掃除...往復圧縮機のシリンダの隙間容積比が小さくなると体積効率は大きくなるとありまし...風量から風速を出す計算を教えて下さい。一覧を見る配管の流速の問題なのですが、図のような構成で2の配管の流速を求めるにはどうす...配管のサイズを水の流量と流速で求める問題です。