適用)消火した後及び点火時に不点火した後,再び点火動作をしたときに爆発的点火及び使用上支障がある炎のあふれがあってはならない。く90秒以内にバーナへのガス通路を閉ざし,自動的に再び開いてはならない。示(強制対流式に適用)作動が使用者に分かるように表示する。機器はガス消費量が最も多い状態とする。試験方法は,次による。試験結果に影響を及ぼさない場合はこれによらなくてもよい。ガス通路が自動的に再び開かないかどうかを調べる。秒以内にバーナへのガス通路を閉ざし,自動的に再び開かないかどうかを調べる。よって,機器を停止させたとき,安全装置の作動の表示の有無を目視によって調べる。分以内にバーナへのガス通路を閉ざし,自動的に再び開いてはならない。排気筒を閉そくしたときからガス通路を閉ざすまでの間に,消火,逆火又は使用上支障がある炎のあふれがあってはならない。適用)消火,逆火又は使用上支障がある炎のあふれを生じる以前又は生じたとき,バーナへのガス通路を閉ざし,自動的に再び開いてはならない。28再始動は,安全装置が作動したままの状態で,ガス通路が自動的に再び開くかどうかを調べる。分以内にバーナへのガス通路を閉ざし,自動的に再び開いてはならない。送風機が停止したときからガス通路を閉ざすまでの間に,消火,逆火又は使用上支障がある炎のあふれがあってはならない。バーナへのガス通路を閉ざし,自動的に再び開いてはならない。14異常時温度上昇の項による。秒以内にバーナへのガス通路を閉ざし,自動的に再び開いてはならない。し,通常の使用状態においてバーナに点火した後に転倒するおそれがある方向に転倒させ,ガス通路が閉じるまでの時間を調べる。始動しなければならない。運転が継続しなければならない。支障があってはならない。器)電源雑音(電子制御装置をもつものに適用)安全性に支障があってはならない。まで)安全性に支障があってはならない。安全性に支障があってはならない。器具栓6000回ガス通路の気密の項に適合し,かつ,使用上支障があってはならない。電気点火の項に適合し,かつ,使用上支障があってはならない。P1+30)Pa以下でなければならない。立消え安全装置1000回ガス通路の気密の項及び安全装置の立消え安全装置の項に適合しなければならない。30000回ガス通路の気密の項に適合し,かつ,使用上支障があってはならない。タイマ(電子式のものを除く。%以下でなければならない。弁方式に適用)使用上支障があってはならない。(電子式のもの及び比例制御式のものを除く。弁方式に適用)ガス通路の気密の項に適合し,かつ,使用上支障があってはならない。項に適合しなければならない。機器の状態は,消費するガス量が最も多い使用状態とする。強制対流式機器において対流用送風機で風量の調節のできるものは最大風量の状態とする。試験方法によって調べる。000回ガス通路の気密の項に適合し,かつ,着脱が円滑確実でなければならない。使用上支障があってはならない。回/分の速さで繰り返した後,使用上支障の有無を目視などによって調べる。気密ガス通路の気密の項に適合しなければならない。消火及び逆火があってはならない。適用)異常があってはならない。機器の状態は,消費するガス量が最も多い使用状態とする。強制対流式機器において対流用送風機で風量の調節のできるものは最大風量の状態とする。者が指定する(取扱説明書による。)最大延長の状態とする。時間以上燃焼させた後,次の各項について調べる。7(ガス通路の気密試験)によって調べる。9(無風燃焼状態試験)によって調べる。熱交換部の異常の有無は,目視などによって調べる。放射体の異常の有無は,目視などによって調べる。耐振動ガス通路の気密の項に適合しなければならない。18−気密構成部の気密(密閉式に適用)漏れ量が,(表示ガス消費量×0.86)m3/h以下でなければならない。し,機器の状態は,ガス消費量試験の状態による。強度を測定し,次の式によって放射効率を求める。