ケーブル経路図は,ケーブル経路及び必要に応じてケーブル布設及び固定するために(必要な)取り付ける補助設備についてだけの表示に制限されなければならない。象品目番号も追加記載しなければならない。同様に,寸法について記載されていない場合は,寸法について部品リスト又はケーブルリストに付けられている番号と共に追加記載しなければならない。接地平面図(接地図,接地線図)は,現場平面図を基に作成してもよい。(例えば,変圧器,電動機,遮断器など)の接地点と一緒に記載しなければならない。必要に応じて,寸法及び/又は指定,接続及び導体と電極の布設又は打ち込み深さについて記載しなければならない。避雷保護システムは,接地平面図として示してもよいし,又は別紙に避雷保護図又は線図として示してもよい。配置文書は,建築図を基にしている。参照)によって示さねばならない。品の近くに記載しなければならない。配置図には,構成部品間の接続についての情報を必ずしも盛り込まなくてもよい。詳細情報としては,正確な距離及び/又は寸法を必要としてもよい。その場合,詳細図又は仕様書でその文書を補足してもよい。設備の特定及び指定の情報を含めるべきである。現場配置図が利用できない場合は,建造物の屋外設備をこのような配置図へ記載だけしてもよい。参照)とは,構成部品の配置及び構成部品間の接続状態を共に記載した配置図(据付け図)である。