施工不良のエアコン・・・再修理???まずは、以前の記事をご覧いただければと。」昨年8月に修理させていただいたお客様から、「暖房が効かなくなったので、できればもう一回阿部さんに見てもらいたい」とご連絡いただきました。点検にお伺いして、ガス圧を測定しようとゲージを当てると・・・ダメだこりゃ。どこから漏れているのか探ります。半年そこそこでほぼ全量漏れるなら、リークテスターでかなりの反応が出るハズですが、全く反応せず。悩んでふっとスリムダクトに目が行きました。カバーを剥ぐって見ると・・・「あった!!!」オイルまみれになった接続箇所が見つかりました!この室内機、かなり無理して取付けられています。スペースの狭い窓上なので、後方接続ができなかったんでしょうね。(わたくしは前回苦労して接続しましたけど)室内機に短い配管を先に接続しておいて、外側で繋いだんでしょう。この時点でお客様に、「施工不良ですから、施工された業者さんに手直ししてもらうべき所ですが、どうされますか?」とお聞きしましたら、「信頼できる業者さんにお願いしたいので、阿部さんお願いします。_)>では作業に掛かります。ユニオン継手で接続されていますね。フレアを外して見ると、これは酷い。前回も凄かったですが、改めて凄い。フレアを再加工します。フレア内面は、このような鏡面仕上げでなければいけません。ここがパッキンに役目をしますから、当然ですよね。トルクレンチを使って、規定トルクで締め付けます。配管接続が完了すると、電動真空ポンプを使用して配管内部を真空乾燥します。真空引き後、フロンガスを充填していきます。あとは、暖房運転に切り替えて、暖かい風が出るのを確認いただいて、お引き渡しです。「おぉ、暖かくなりました。ありがとうございます。」と、大変お喜びいただきました。今回の再修理、まさかの位置でガス漏れでしたが、前回見破れなかった自分も未熟でした。これからは、他人の工事はすべて疑って掛かる事にいたします(^_^;)作業中、元請けの建築屋さんもいらっしゃって、フレア部分を写真に収めて帰られました。施工された下請けさん、どうなるんでしょうね?しっかり勉強されていただければと思います。点検・修理を行いますので、お気軽にご相談ください。↓公式Webサイトはこちら↓http://techabe.com/詳細はホームページで公開しています。お問い合わせ、お見積りは無料!お気軽にご相談ください。[山梨県甲府市]「町の電器屋さんの小さな販促・ブログの作り方in有鳥天ナイト」というセミナーに参加してきました。