審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。8105-2-23には,次に示す附属書がある。8105の規格群には,次に示す部編成がある。版を参照して編集し,一体とした。この規格で点線の下線を施した箇所は,原国際規格を変更した規定である。システムに関する要求事項を適用する。照明器具は,任意の長さに調整できる支持導体に並列接続し,電源が供給される。この規格の対応国際規格を,次に示す。正している),NEQ(同等でない)とする。次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,発効年又は発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格を構成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。この規格と一致している。格の該当事項と同等である。用事項は,この規格の該当事項と同等である。用事項は,この規格の該当事項と同等である。各々の該当する章に記述した試験は,この規格に記載した順序で実施しなければならない。低電圧照明システムの完成品で実施しなければならない。変圧器/変換器,支持導体,照明器具及び固定部材並びに電気的/機械的接続器で構成する白熱電球用の組立形式照明システム。明システムの照明器具に電気を供給し,また,照明器具を支える部品。分との支持導体の十分な機械的な接続を保証する装置。補助支持物を導体支持物間で用いてもよい。意図した位置に支持導体を保持する部品。意図した間隔に支持導体を維持する部品。変圧器/変換器に支持導体を電気的に接続するための部品。支持導体に電気的,機械的に照明器具を接続するための部品。電源に接続される巻線。電源に接続される変換器の端子。支持導体の接続器に接続される巻線。支持導体の接続器に接続される端子。章の条件に従って区分しなければならない。特別低電圧照明システムでの照明器具は,クラスIIIでなければならない。特別低電圧照明システムは,取扱説明書を備えなければならない。これには,このシステムに備え付けられるすべての部品の完全なリストが含まれる。各部品の数量及び品名も明示しなければならない。取扱説明書は,正確,かつ明りょうに次のことを述べなければならない。特別低電圧照明システムの取扱方法。導体支持物間の最大許容距離及び補助支持物間の間隔について。給する部品に対し,変圧器又は変換器の特性上において,特別な要求事項が必要か否かについて。異なる特別低電圧照明システムがある場合の支持導体は,互いに接触することがないように,取り付けなければならない。特別低電圧照明システムごとに定められた照明器具の灯数又は総容量を超えて使用してはならない。製造業者が指定する部品だけを使用しなければならない。装飾物など,余分な附属物を取り付けてはならない。注意:過熱及び火災の恐れを防止するため,支持導体を短絡させてはならない。照明器具の位置及び間隔を規制しなければならないシステムでは,照明器具の取り付け位置及び間隔。特別低電圧照明システムは,変圧器又は変換器も含め,一式をそろえた形で製造業者から引き渡されなければならない。特別低電圧照明システムの二次側は,SELV(安全特別低電圧)の要求事項を満たさなければならない。合否は,通常の取付状態において目視検査するとともに,この規格が要求する試験によって判定する。以下でなければならない。以下でなければならない。倍荷重に耐える性能のものでなければならない。°の角度において試験することで判定する。