法(perspective)で描いてもよい。規格の規定に基づいて,電気技術部門以外の官庁,建築家及び土木技師の設計事務所で作成されるのがほとんどである。基本文書に必要とされる情報の内容は,据付けプロジェクト当事者間の取決めに従う。気以外の設備,家具,装飾品などの品目情報を除いて電気設計に利用するのがよい。電気関係以外の情報が電気設備設計に必要なら,別々の基本文書として作成するのがよい。システム)が適用されるとき有効となろう。部分に灰色インク又は別の色を使用してもよい。した手法は,例えば,コピー又は印刷後の最終文書の読みやすさに影響を与えない範囲でだけ使用しなければならない。システムが認める場所へ,個別にシステムを保存するのが望ましい。基本文書の規定に従わねばならない。電気以外の設備,例えば,水道管の位置については考慮するのがよい。原図である簡単な建築図は基本階層となる。次元表示だけ適用する。配置文書は,含まれる情報を容易に判読できるような明りょうなレイアウトにしなければならない。その情報が文書理解にとって及び電気的設備そのものの組立てにとって重要である場合だけ,電気以外の対象物について記述しなければならない。不要な詳細情報による文書の過密化傾向があるなら,特に上記のことは重要である。電気以外の対象物を記述する場合は,電気的対象物と明確に区別がつくように工夫しなくてはならない。記載すべき情報は,他の情報と混同しない所,例えば,すべての文書の不動の場所(できるならば表題欄の上側右端)に配置しなければならない。必要な情報が,他の文書,例えば,据付け説明書に記載される場合は,それらの引用文が文書上に明記されなければならない。単純化した外形形状,又は図記号を用いて表示される。使用しなければならない。取付け方法及び/又は取付け指示は,文書に記載しなければならない。単一品目又は構成部品が,異なる取付け方法又は取付け指示要求がある場合は,このことを図記号のそばに文字を用いて,例えば,次のように記載してもよい。H:水平(並べて取り付けた構成部品)V:垂直F:同一平面S:表面B:床(底面)T:天井(上面)必要に応じて他の文字を定義してもよい。文字は,組み合わせてもよいが,文書又は補足資料で説明しなければならない。60617の11-15-02図記号)。2.工場組立済み配線システムの包括的な文字コードについては,検討中である。1996)更に複雑な場合は,必要とする分離図(小さな略図)及び/又は記述を用いてもよい。示す標準の記号がない場合は,又はあってもその記号の使用に適さない場合は,その主要構成部品の単純化した外形図を用いて表示してもよい。規格の中から選定しなければならない。これらの記号もまた,接続線を省略する据付け図にも同様に使用してもよい。導線に取り付けた単極スイッチ及びコンセント2個の照明用コンセント。現で描かなければならない。複雑な結線の詳細表示をする必要がある場合は,複線表現を唯一使用するのがよい。接続線は,景観又は構造物及び建築物の詳細を示す線と明確に区別しなければならない。文書の中で用いるのとは異なる線の太さ又はインクを使用してもよい。規定)の使用を推奨する。線図中の各記号に隣接して示さねばならない。従わねばならない(附属書A参照)。個々の構成部品の技術データ(定格)は,通常部品リストに記載しなければならない。明確にするために又は多くの品目と識別するために,特性値を記号及び文書の品目指定に隣接して記載してもよい。