新築なのにリビングに陽が入らず泣きそうです。20:31環境工学の換気量計算のときに、相当開口面積のような仮想開口面積の考え方を取り入れている理由を教えてください。18:33詳細リンクドライ様なかなか回答者が現れませんね?あなたのご質問の「仮想開口」?というのが、よく分からなくて、回答者が現れないのではないのかもしれませんね。(=C値)のことだと思うのですが、そうだとすると、これは「仮想開口」ではありませんよね?「相当隙間面積」というのは、実際にその建物全体でどれだけの隙間が存在するのか、ということを表すもので、定義としては「内外差圧10Paの状態での建物の隙間の大きさ」を1m2に何cm2の穴が空いているか、という風に表すものです。圧力差を持たせるのかと言えば、そうしなければ、その家にどれだけの隙間があるのか計測できないからです。(換気が発生しないから、とも言えます)相当隙間面積は、実際に気密測定器を用いて、家を総て閉め切った状態で減圧してゆくことによって計測します。住宅の気密性能は、この相当隙間面積によって表します。住宅の気密性が低い、ということは、この相当隙間面積が大きいということですから、相当隙間面積の大きな家は、自然換気の影響が大きい、ということです。総換気量=「風力換気量」+「温度差換気量」+「機械換気量」ということになります。0.5回/時(義務)となり、次世代省エネ基準で規定するC値でも、風や温度によって相当自然換気の影響を受けるということが分かると思います。C値が1くらいでやっと風力換気量が0.1回/時になりますから、このあたりでやっと計画換気が可能になると言ってもいいのかもしれません。逆を言えば、改正基準法で義務付けられた機械換気設備は、同時に気密性能を規定しなかったことで、実際には殆ど有効に機能していない、ということが分かるでしょう。換気量と「相当隙間面積」との関係について多少、ご理解頂けたでしょうか?ただ、こうしたアカデミックなご質問は、あなたの大学の建築環境工学の先生に直接お尋ねになった方がいいと思いますよ。質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。新築なのにトイレの臭気が漂います。ビジネス選択してくださいご注意ください[1]この内容はサイト上に公開されます。ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。[2]質問には回答がつかないことがあります。質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。全てからサービスから専門家からQ&Aからコラム・事例から写真から気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。相談お受けいたします。専門家メール相談サービス|あなたの事業に「現役・事業のプロ」のナレッジを。