単位時間当たりに、部屋の空気が何回入れ替わったかを示す指数。衛生器具とは、建物内の便所、浴室、厨房などで直接居住者と接して湯水の供給、汚水・汚物の排出などに使われる装置であり、一般に次のように分類される。電気設備で使われている文字記号(略称)とその名称の一覧表リスト。ついでに文字記号の略語は何を表しているか(英語に略すとどうなるのか)調べてみた。電気設備工事編の第一編共通事項の文字記号を網羅し、その他調べた資料で載っていた略号等を追加して作成しました。電気設備工事編はこちら。消防設備の届出書類には、着工届、設置届がある。吸収式冷凍機では、運転を停止した時に配管やポンプ内の吸収液が高濃度のまま冷却し、結晶になって固着する。6位ハライドトーチハライドトーチとは、フロン系冷媒のガス漏れを検出する装置。バーナーの炎がフロン系冷媒に接すると、赤紫から緑色に変わり、漏れが多い場合には紫色になる。レリーズとは、防火戸を全開状態にするための電磁石のこと。火災があると煙感知器の動作により、電磁石の電気が切れ、扉が自動的に閉まるようになっている。マグホールドとも言われている。チャンバーとは、空調ダクト用の空気室のことで、騒音を吸収するため(消音)や空気の混合・分岐などの目的で設置される箱状の装置のこと。エアーチャンバー、チャンバーボックスなどとも言われる。用途によって消音チャンバー、混合チャンバーなどと言われるものもある。空調を行う方式でダクト工事を省略する方法。(met)、着衣量(clo)の6つの因子により計算された環境を総合的に評価したものである。有効温度は湿度100%を基準としているが、一般環境とはかけ離れており、長時間滞在時の温冷感とは一致しないために新有効温度が用いられるようになった。Temperatureを意味する。掃除口とは、排水管内の掃除・点検のために使用し、常時は閉鎖しておく排水系統の要所に設けられる開口部のことをいう。横走り配管の起点、横走り配管の途中、45度以上の方向、立て管の底部、排水横管の合流する箇所、排水横主管と敷地排水管の接続箇所などに設ける。空調機(エアコン)のメーカーリンク集をまとめてみました。EHP(電気ヒートポンプエアコン)のリンク集です。ホームページに載っていました。センターのホームページに載っていました。英語でannunciatorで、通告者を意味する。硬質塩化ビニル管(VP管・VU管)の外側に、繊維混入セメントモルタルの耐火被覆を設けた配管のこと。13位インシュレーションスリーパーインシュレーションスリーパーとは、配管用の断熱支持金物のこと。Uバンドで使用する台型やハンガー型などの種類がある。13位ホットウェルタンクホットウェルタンクとは、蒸気を利用した機器や配管で発生する高温の凝縮水のうち、ボイラに戻す還水を一次的に貯留するための水槽のこと。通気ヘッダーとは、複数の通気立て管の頂部を接続して、大気への開放部へ導くための通気横主管のこと。ダイエット食事と運動の記録21:565年最後の公開模試の結果(第12回公開模試)21:56池を設けるのは家相では凶・・・21:55シアワセーな夜ごはん21:55廣瀬智紀が主演・主題歌も/映画『探偵は、今夜も憂鬱な夢を見る。ビジネスペット恋愛・結婚その。