09:19当工場では、ドラム式真空脱水機を使用して汚水をろ過しています。ドラムにろ布を張り、その上に珪藻土層を真空で張りつけ、珪藻土を通過する際にろ過されきれいな水に分離する装置です。閉じるF支部長さんどのような真空ポンプを使用されているのかわかりませんが、容積式の真空ポンプの場合、通常真空に近くなればなるほど動力が上がり、常圧に戻れば動力は下がるはずです。これはルーツブロワでも同じです。真空度と風量が合えば理論上ブロワでも可能です。真空ポンプよりもブロワの方が効率的であれば併用することは省エネになりますが、制御が複雑になり、メンテ箇所も増えます。その前にろ過中と保持中の真空ポンプの回転数をインバータを使い変える制御をしてはいかがでしょうか?ポンプ手前で真空度を測定し、ろ過をしていない時はポンプ回転数を落とし、ろ過層を保持できるだけの圧力まで戻し(真空度を低くし)、ろ過中は回転数を上げ負圧を高める制御にするだけでも電気代は大きく変わると思います。動力効率の良い真空ポンプにされると、さらに省エネになると思います。その方がシステム面で簡単になると思います。閉じるしろくまさん根本的な問題となりますが排水処理の全体処理水量が低減され【稼働時間】が少なくなったようですね。真空脱水機からブロワーなどでは【静圧】が足りないと思います。真空ポンプ→ブロワーへ切り替える時かなりバルブ(切り替えバルブ等)に付加がかかります。現在の処理能力がわかりませんので何とも言えませんが真空珪藻土ろ過装置の処理スピードを押さえる。計画汚水量の2倍程度ありそうですね。カラム式珪藻土ろ過装置などに切り替えた方が費用対効果でると考えます。5...感電電流の流れる先を教えてください家庭内の電気機器で感電した場合の、感電電流の流れる先を教えてください。家庭内の商用電源...袋文字のグループ化ができないワード2010で袋文字を作成しました。質問するあと2000文字入力できます。