現在オフィスの引越を計画中で、フロアの電源について検討中です。人力検索はてな人力検索はてなモバイル版を表示しています。PC版はこちら現在オフィスの引越を計画中で、フロアの電源について検討中です。社内で使用しているPCのスペックを調べてみると、最大消費電力が170?250Wとなっています。最大消費電力に比較的到達しやすいと考えています。各PCに1台、消費電力36WのLCDが付くので、常に全てのPCがフル稼働しているわけではないとしても、当初案の島あたり10台は厳しいのではないかと考えました。現在の案としては、PCの消費電力を190W、モニタを35Wとしして、225W、さらに周辺機器や、若干の余裕も見ると8台未満が妥当では無いかと考えています。ここまでの考え方は現実に即したものでしょうか。突拍子もない数値、おかしな考え方になってないでしょうか。電気関係を整備するにあたって、何か指針や参考になる資料等有りましたらお教え下さい。本当にざっくりですが、最大消費電力の80%程度を基礎に計算されればほぼ間違いないと思います。いたるのは、PCの場合ほぼ起動時のみです。全員がせーの、で起動しない限りはほとんどの場合大丈夫です。怖いのはプリンターや複合機です。こちらは系統を完全に分けることをお勧めします。設置の際は1島のMAX8台程度(1系統なら)が無難でしょうね。ノートPCなら12台程度までは問題ないでしょう。タコ足配線になると、電送ロスが増えて急に落ちることがあるのでくれぐれもご注意ください。フロアの電気工事の専門書はあるにはあるのですが値段が高いので、専門業者に見ていただいたほうが安いでしょう。電気工事は電気工事士でなければできませんので、やってもらうついでに見ていただくことをお勧めします。最大消費電力の80%ですか。具体的な例をありがとうございます。ブレーカー?各島への20Aの配線は業者がやります。プリンタ、複合機は1機1回路にする予定です。回答ありがとうございます。▽2●moechara●50ポイントPCの電源容量の場合は(本体消費電力+周辺機器電力用)*1.2で計算してます。これがほとんどの社員さんが同時に出社される場合は*1.4位が余裕の容量かと思います。して1.2倍とかになってるかというと初期起動電力が大きいからです今回の場合は225Wの様ですが....20Aだと2000W相当となりますが7台もしくは6台が限界となります。載っているが、ただの「消費電力」は載っていません。考え方は私と違うようですが、私も最終的に7台か6台にしたいと思っています。回答ありがとうございます。関連質問パソコンのデザインとライフスタイルについての調査(家庭編)...ライフスタイルとパソコンのデザインについて伺います。(家庭編)...おすすめのグラフィックボードを教えてください。□はてなトップ(C)株式会社はてな。