いつもお世話になっています。いつもお世話になっています。趣味・スポーツいつもお世話になっています。水冷式の天吊り型エアコンの内部のドレン排出管からエアコンの後部を隔てて、一回り大きな管の中にドレン排出管が入っていっている写真です。ご覧のように赤丸で囲んであるところに隙間ができています。そこから、水が漏れています。確認してみますと、ドレン排出管をオレンジ色のスポンジみたいなもの(断熱材?)で二重、三重に巻かれています。最後にドレン排出管が入っている管を厚い灰色の布or紙みたいなもので包んでいます。ドレン排出管をオレンジ色のスポンジみたいなもの(断熱材?)は、水を含んでおり、押すと、水が滴り落ちます。ここから、水滴が落ちているようです。それで、この水滴が落ちるのを止めたいのですが、いい考えが浮かびません。よければお知恵を貸して頂けないでしょうか。完璧は、修理は求めていません。水滴の落ちを止めたいのです。16:38:2167pt暑いのに大変ですね。管の材質にもよるのですが、塩ビ管など用に異径用の継ぎ手が出ています。http://www.hishipipe.com/pdf/shiyouzu/W030350701.PDFサイズが極端に違うようなので、2つぐらい繋げる必要があるかもしれませんが、ホームセンターなどに沢山ありますから探して下さい。金属管の場合は接着できませんのでねじ切りなどが必要ですが、差し込んで締め付けるだけのアダプタもあります。水道水圧に耐えられるので、ドレンの排水なら楽勝でしょう。細い方にじゃばら状のフレキシブルパイプを接着等して、太い方の内部へ差し込みます。下る部分まで差し込めれば、今の部分からの水漏れは無くなると思います。太い方が詰まったりしなければ・・・径が合えば、簡単な水道用のホースなどでも代用できるでしょう。ホースバンド等できっちり締めれば当分は保つかと。手を抜くなら、スポンジの代わりにパテか何かで埋めます。水中パテなどなら濡れている場所でも接着可能です。スポンジにパテを塗り込んでしまってもいいかもしれません。水漏れを完全に止めるまでにはいかないかもしれません。他1件のコメントを見る回答ありがとうございます。お返事遅れてすみません。隙間に、簡易的な断熱材を2重3重巻いて、その上から、水漏れ防止テープを巻いています。今のところ水滴は止まっています。ドレン排出管に巻いてある断熱材は、結露防止のためであると思いますが、断熱材を巻いていれば、結露は防止できるのでしょうか。こちらの排出管にまいてある断熱材は、水分を含んで、ジュクジュクですが。ご存知ならばご教授お願いします。20:16:01ドレンから落ちてくる水は広い意味で結露そのもので、多少低いですが特に冷却されている訳でもありませんから断熱材を巻く意味はほとんどありません。エアコンの配管そのものなら別ですが、、断熱材で確実に結露が防止できる訳でもありません。損失を減らすための断熱ですし、完全密封しない限り空気が入り込みますからどうやっても少しは結露します。現状は、断熱材で水漏れが止まっているのではなく、防止テープで止まっているだけかと。テープを巻く土台としてだけであって、断熱材が水を含んでそこで雑菌が繁殖すると思います。エアコンパテは接着はしませんから、水漏れの完全防止はできないと思いますよ。何年かすると隙間ができて、またそこから垂れてくると思います。09:06:15お返事遅くなりすみません。いつも回答ありがとうございます。ありがとうございました。18:46:4267ptエアコンパテを使うといいです。2回この商品を含むブログを見るありがとうございます。ありがとうございました。07:47:24回答ありがとうございます。お返事遅くなりすみません。あと、エアコンを出たあとのドレン排出管は、断熱材で2重3重に巻いてあって、その上に灰色の厚い紙(布?)が巻いてあるだけで、金属あるいは、鉄の管ではないみたいです。上から、押すと、やわらかいです。手でにぎると、オレンジの断熱材から水が滴り落ちます。配管については詳しくはないのですが、配管という感じではないです。誤解を招くような記述をしてすみません。ほんの少しです1この施設は、真夜中以外は、エアコン稼動していますので、オレンジ色の断熱材は、水分を含んで、ジュクジュクです。(ここから、水滴が落ちていると思います。)それでも、コーキング材は大丈夫でしょうか。2コーキング材を使った場合、あとで、コーキングで、隙間を埋めたところは、はずすことはできるのでしょうか。エアコン後ろの排出管の出口のところとか?また、当然、ドレン排出管にもコーキング材がくっつきますよね?だいじょうぶでしょうか。ご教授いただけたら幸いです。21:56:10回答ありがとうございました。お返事遅くなりすみません。本日、エアコンの隙間からの漏れのほうは、簡易的な断熱材を2重3重巻いて、その上から、水漏れ防止テープを巻いています。今のところ水滴は止まっています。片方の方には、コーキング材を注入して、水滴を止めています。今のところは大丈夫です。上記の方にも質問していますが、ドレン排出管に巻いてある断熱材は、結露防止のためであると思いますが、断熱材を巻いていれば、結露は防止できるのでしょうか。こちらの排出管にまいてある断熱材は、水分を含んで、ジュクジュクですが。ご存知ならばご教授お願いします。巻いていれば、結露は防止できるのでしょうか。21:17:18回答ありがとうございます。断熱材と結露の関係を考えると、断熱材が結露の水分を吸込むのでしょうか。(だから、断熱材がグショグショなのかな?いや、なんかちがうような。)イメージがわきにくいのですが、具体的に教えていただけないでしょうか。何回も質問して申し訳ないのですが。ご教授いただけたら幸いです。(0)@${screen_name}${name}${text}Twitterでのつぶやきはまだありません「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。これ以上回答リクエストを送信することはできません。はてなココの「ともだち」を表示します。回答リクエストを送信したユーザーはいませんすでに登録されている方はこちらからログインツイートするウォッチリスト0人が登録していますこの質問に含まれるキーワード水冷22灰色139三重85関連質問ryouko5252写真を見てください。前回の質問に関連です。私は何年もそのことに悩んで、回収も試みましたが...312012/02/26500ptryouko5252私の勤務する施設にある大型のエアコンの水漏れについて質問します。私は何年もそのことに悩んで、回収も試みましたが...2112012/02/26920ptpapavolvol日本政府のシステムがアノニマスの攻撃を受けています。画像と前回の質問を参照下さい。}}${price}円{{/if}}知りたいことを検索してみようログインして回答する進んだ先のページで「許可する」ボタンを押してはてなによるアクセスを許可すると、認証が終わります。ご利用にあたりましては、はてな利用規約が適用されます。ご確認いただきご同意の上でご利用ください。