A gama LOWARA-SPEEDBOX é projetada para impulsionar e transferir a pressão da água. Utiliza a mais recente tecnologia para fornecer água com a pressão e o caudal corretos de maneira fácil para aplicações residenciais e comerciais leves.
Grupo de pressão Lowara - Speedbox
Os grupos de pressão serie SPEEDBOX incorporam um variador de frequência por bomba destinados a instalações onde se requere um abastecimento de áua com caudal variável a uma pressão constante. Tensão de alimentação 1~230V ou 3~400V. A comunicação para grupos de 2 bombas é direta com sequência de operação alternada, no caso de 3 ou mais bombas o seu controlo será feito através do dispositivo SPEEDCENTER.
O funcionamento com velocidade variável garante um controlo da pressão suave e desempenho silencioso sem golpe de aríete.
A pressão permanece constante, apesar das frequentes variações no consumo de água.
Design compacto graças a bombas inteligentes.
Fiabilidade
Tenha o controlo de multibombas SPEEDCENTER ou sem um painel de controlo externo. Os conjuntos de impulsionadores HM são equipados com um transdutor de pressão por bomba através do sinal de 4-20 mA. O funcionamento ainda é possível, mesmo quando uma ou mais bombas ou sensores estiverem indisponíveis.
Controlo individual da bomba
Cada bomba individual tem a capacidade de assumir o controlo. Isso significa que o sistema continuará a funcionar como um sistema impulsionador, mesmo se uma ou mais bombas ou sensores estiverem indisponíveis. Em comparação com sistemas com apenas uma unidade de controlo, a gama SPEEDBOX é uma fonte de pressão extremamente fiável.
Operação segura
Cada unidade de frequência é fornecida com contactos para diagnóstico de falhas e ligações de proteção contra funcionamento a seco como padrão. Cada conversor de frequência da unidade e-HM possui um comutador automático para proteção magnética térmica. O sistema incorpora a troca cíclica de bombas, sensores de temperatura nas unidades de frquência e registos de erros.
Generalidades dos grupos de pressão
Sistema de controlo e segurança contra sobreintensidades e funcionamento em seco.
Função ART. Quando o dispositivo se encontra desligdo por falta de água o sistema ART tenta ligar o equipamento com uma periodicidade programada até ao restabelecimento da alimentação de agua.
Sistema automático de rearme por falha de corrente eléctrica.
Ligação para boia de nível de agua do depósito de aspiração.
Transductor de pressão externo.
Painel de comando e sinalização.
Função AIS. Detecta temperaturas inferiores a 5ºC e periódicamente se iniciará a circulação de água evitando o congelamento.
Grupod de pressão composto por bomba LOWARA eHM e variadores de velocidade SPEEDBOX
Composição dos Grupos
Bombas
Variadores de velociade SPEEDBOX (1 por bomba)
Central SPEEDCENTER (para grupos com 3 ou 4 bombas)
Bancada metálica
Colector de impulsão
Válvulas de macho esférico
Válvulas de retenção
Manómetro
Autoclave de 8, 12 ou 24 litros
This entry was posted in Bombas de Água, Grupos Hidropneumáticos, Montagens e Instalações, Variadores de Velocidade on 29 de May de 2021 by admin.