Multisplit 8X1 - Fujitsu
Sistema Multisplit > Multisplit 8X1
AOY125UIMI8
Elevada eficiência e Design compacto
Tecnologia Inovadora Ventoinha grande com elevada eficiência Nova ventoinha de elevada eficiência. Motor de ventoinha DC O elevado desempenho e a elevada eficiência foram conseguidos através da utilização de um pequeno motor de ventoinha DC. Permutador de calor A poupança energética o tamanho compacto foram conseguidos através da utilização de nova estética com densidade elevada e o permutador de calor de 3 filas. Compressor rotativo duplo CC de alta eficiência É utilizado um compressor rotativo duplo DC de grande capacidade, baixo ruído e elevado desempenho.
Elevada eficiência sazonal O desempenho efetivo é efetuado a diferentes temperaturas exteriores dependendo da meteorologia e estação do ano. Além disso, especialmente no caso do sistema multi, nem todas as divisões estão constantemente em operação. Deste modo, durante mais de 90% do tempo de funcionamento real, os dispositivos de ar condicionado são operados a uma capacidade parcial em detrimento da capacidade nominal. Tendo isto em consideração, concentrámo-nos na poupança de energia que se baseia na utilização real. A eficiência do desempenho da carga parcial foi drasticamente melhorada com o desenvolvimento do sistema ALL DC e do nosso próprio sistema inverter.
Mais conforto Rápido conforto através do controlo otimizado do refrigerante. Cada divisão atinge mais rapidamente o conforto desejado, através do controlo otimizado do refrigerante.
Controlo remote central (opcional) Controlo em conjunto de até 8 unidades interiores. As configurações da temperatura, do volume do fluxo de ar e da inibição do controlo remoto em todas as unidades interiores, podem ser definidas em conjunto.
Controlo individual e central Controlo em conjunto de até 8 unidades interiores. As configurações da temperatura, do volume do fluxo de ar e da inibição do controlo remoto em todas as unidades interiores, podem ser definidas em conjunto.
Utilização simples • Ecrã LED de grandes dimensões retroiluminado.
• Painel de funcionamento de grandes dimensões e fácil leitura. - 1 Sistema multicontrolável
- Máximo de 8 unidades interiores controláveis
Quando as unidades interiores estão ligadas a uma caixa de derivação, o endereço para cada unidade interior é definido automaticamente.
(*) Nota: Não são permitidas ligações cruzadas no sistema de refrigeração. Não são permitidas definições em grupo.
Função Bloqueio O funcionamento do controlo remoto de todas as unidades interiores dispõe de uma função de bloqueio para evitar alterações na programação das várias divisões. O controlador central remoto também dispõe de uma função de bloqueio dos botões para evitar que as crianças brinquem ele.
Instalação flexivel da caixa de derivação Montagens permitidas:
Programação semanal A definição ON/OFF (ligado/desligado) pode ser utilizada 4 vezes ao dia. Podem ser definidos dois padrões semanais para corresponder às estações de calor (Verão) e frio (Inverno).
Suporte em várias línguas Disponível em 9 línguas diferentes (inglês, alemão, francês,espanhol, russo, português, italiano, grego e turco).
Modo "10 ºC heat" (Aquecer 10 °C) Quando se sai da sala, é executada uma manutenção de temperatura (manutenção a 10 ºC).
Funcionamento em modo económico O funcionamento em modo económico permite uma poupança energética uma vez que a temp. ambiente da unidade interior é alterada em 1 °C e o valor elétrico máximo da unidade exterior é suprimido.
Funcionamento com baixo ruído Os utilizadores podem optar entre 4 níveis de ruído, dependendo da instalação. O período de funcionamento é definido através do temporizador.
Design tubagem longa Passível de instalação em edifícios altos ou edifícios comerciais.
Ligações de tubagem alargadas e uma instalação simples para minimizar erros de ligação
Especificações Técnicas - Modelo AOY125UIMI8UTP-PY03AUTP-PY02A
MÁXIMO DE UNIDADES INTERIORES CONECTÁVEIS 8 MÁXIMO DE UNIDADES INTERIORES CONECTÁVEIS ARREFECIMENTO (KW) 11,2 – 18,2 Dados Eléctricos FONTE DE ALIMENTAÇÃO (V/ Ø/Hz) 230/1/50 CAPACIDADE NOMINAL ARREFECIMENTO (KW) 14,0 AQUECIMENTO (KW) 16,0 POTÊNCIA DE ENTRADA ARREFECIMENTO (KW) 5,20 AQUECIMENTO (KW) 5,07 RÁCIO DO FLUXO DE AR ARREFECIMENTO (m3/h) 4,650 AQUECIMENTO (m3/h) 4,800 REFRIGERANTE R410A
PRESSÃO SONORA ARREFECIMENTO (dBA) 56 AQUECIMENTO (dBA) 58 HEAT EXCHANGER FIN Bobina da alheta plana DIMENSÕES COMPRIMENTO AxLxP (MM) 914x970x370 PESO (KG/IBS) 98/217 LIGAÇÕES DA TUBAGEM PEQUENA (MM) 9,52 GRANDE (MM) 15,88 COMPRIMENTO MÁXIMO DO TUBO (M) 115 MÁXIMA DIFERENÇA DE ALTURA 30 INTREVALO DE FUNCIONAMENTO ARREFECIMENTO (ºCDB) -5 até 46 AQUECIMENTO (ºCDB) 15 até 24
UNIDADE INTERIOR CONECTÁVEL 1 a 3 unidades INTERVALO DE TENSÃO DISPONÍVEL (V) 198-264 CONSUMO DE ENERGIA (W) 10 CORRENTE DE FUNCIONAMENTO (A) 0,05 DIMENSÕES COMPRIMENTO AxLxP (MM) 195x433x370 PESO (KG) 9
Dados Eléctricos FONTE DE ALIMENTAÇÃO (V/ Ø/Hz) 230/1/50 LIGAÇÕES DA TUBAGEM DIMENSÃO TUDO DE LÍQUIDO (MM) Principal: 9,52x1 Derivação: 6,35x2 DIMENSÃO TUBO DE GÁS Principal: 15,88x1 Derivação: 12,7x2 REFRIGERANTE Alargada
UNIDADE INTERIOR CONECTÁVEL 1 a 2 unidades INTERVALO DE TENSÃO DISPONÍVEL (V) 198-264 CONSUMO DE ENERGIA (W) 10 CORRENTE DE FUNCIONAMENTO (A) 0,05 DIMENSÕES COMPRIMENTO AxLxP (MM) 195x433x370 PESO (KG) 9