Doseamento de Espumíferos em Linhas de Água
Turbinator – Doseamento Espumíferos em Linhas Água para S.I.
O Turbinator SK é um equipamento de deslocamento positivo para doseamento de concentrados espumíferos em linhas de água, que usa esta como fonte energética, mas que não a desperdiça.
É, de facto, único, pois de raiz foi concebido especificamente como um equipamento para combate a incêndios, tendo em conta as necessidades especiais e práticas em aplicações para combate a incêndios.
O Turbinator foi concebido para doseamento com exatidão de concentrados espumíferos líquidos em linhas de água doce ou salgada, em sistemas fixos ou para uso em unidades móveis.
É disponibilizado em vários tamanhos – MIDI / MIDIPLUS / MAXI, para indução a 1% ou 3%, para usar com água doce ou salgada e é composto por duas partes principais: (1) um motor acionado pela água e (2) uma bomba para concentrado espumífero.
O motor e bomba são acoplados diretamente e integrados no interior de um único corpo extremamente compacto, correspondendo ambos a dispositivos rotativos de deslocamento positivo.
Consequentemente, por cada rotação do motor de água passa um volume de água fixo através do sistema e similarmente por cada rotação da bomba de espumífero é entregue um volume determinado de espumífero.
Desta forma a quantidade de água requerida para se obter o rácio de mistura do espumífero é independente da pressão de trabalho.
A conceção única do Turbinator torna-o inerentemente autoferrante.
A bomba de espumífero de carretos desenvolve um forte efeito de aspiração para garantir uma alimentação fiável e ininterrupta de concentrado, por de forma a permitir que cada equipamento produtor de espuma integrado no sistema funcione de forma adequada.