Proteção contra sobretensão em sistemas de energia
Selecionar país Portugal Australia & New Zealand Belgium -- België -- Belgique Brasil Bulgaria Canada -- Canada (English) -- Canada (français) China Czech Republic Danmark Deutschland España France India International Website Italia Japan Korea Magyarország México Middle East Nederland Norge Other websites Polska România Rossiya Saudi Arabia Schweiz Serbia Singapore Suomi Sverige Türkiye Ukraine United Kingdom United States Österreich
Soluções para o local de trabalho Otimize os processos de construção de painéis com soluções perfeitamente coordenadas para cada fase da sua cadeia de produção
Conceitos de mobilidade Conceitos de carregamento à prova do futuro para a mobilidade elétrica
Proteção abrangente contra danos e tempos de inatividade
Índice Introdução A nossa gama de produtos de sistemas de energia VARITECTOR PU ZPA para montagem em barramentos de bus de 40 mm Detalhe do VARITECTOR PU ZPA Complementação perfeita Serviços Downloads
Proteção à prova do futuro
Com o VARITECTOR, oferecemos uma gama alargada de protetores de sobretensão de vários tipos para sistemas de distribuição de energia, equipamentos eletrónicos, bem como para sinais de medição, controlo e regulação (tecnologia I&C). Para proteger circuitos de sinais analógicos e digitais através de interfaces de dados, como a Ethernet até ao seu sistema telefónico, estão disponíveis elementos protetores apropriados. No setor da energia, o portefólio VARITECTOR oferece soluções de proteção contra sobretensão e raios para tensões de 75 V a 1.500 V, para diversas aplicações no fornecimento de energia, fontes de energia renováveis, gestão de água e na indústria de processos.
Alto desempenho na sua aplicação
Não é necessário qualquer fusível adicional de reserva até 315 A. Utilizável como versão de 3, 4 ou 3+1 polos para redes de energia TNC, TNCS ou TT.
Gama completa e apelativa de produtos de SPD
Programa abrangente para a proteção do lado da energia com tipo I (impulso de 10/350 µs), bem como tipo II (impulso de 8/20 µs) e tipo III (impulso híbrido).
Grande variedade de produtos em todo o mundo
A série VPU AC é testada num laboratório de teste externo acreditado de acordo com as normas IEC, EN e UL e está pronta para utilização a nível internacional.
A nossa gama de produtos de sistemas de energia
VARITECTOR PU AC com fusível integrado Inovação de produtos
Os dispositivos comprovados de proteção contra sobretensão da série VPU também estão disponíveis em variantes com fusíveis integrados. Isto elimina a necessidade de um fusível adicional antes do SPD. Os dispositivos combinados de proteção contra sobretensão tipo II+III têm um fusível de reserva por caminho de proteção e podem ser utilizados universalmente em sistemas de distribuição de energia. As configurações de produtos conectáveis orientadas por aplicações permitem a utilização flexível em diferentes tipos de rede.
Proteção ideal graças a correntes integradas de fusível e de alta descarga
Cablagem reduzida dispensando o pré-fusível
Aplicação flexível em todos os sistemas de distribuição de energia
Instalação e manutenção convenientes devido a módulos conectáveis
Especialmente compacto com design compacto
VARITECTOR PU CA II com fusível integrado
VARITECTOR PU AC Linha S Inovação de produtos
Com a crescente digitalização, a infraestrutura de dispositivos e sistemas inteligentes está a tornar-se cada vez mais sensível a interferências. Além disso, os custos e a concorrência estão a forçar os fabricantes a melhorar a compacticidade e a eficiência dos seus produtos. A fase inovadora da tecnologia GDT da nossa VARITECTOR PU AC linha S permite um design especialmente económico com apenas 18 mm de largura por polo. Para uma excelente proteção contra sobretensões com um design elegante e uma relação de preço/desempenho atraente.
Dispositivo de retenção tipo I com conexão mais estreita com capacidade de descarga de 25 kA
Potente – operação sem fusíveis até 315 A
A coordenação energética como tipos I, II e III permite uma proteção fiável
VARITECTOR PU AC Linha US
Proteção contra sobretensão de alto desempenho para o mercado norte-americano
De acordo com a NFPA 79, os produtos de proteção contra sobretensão devem garantir a limitação da tensão de acordo com a coordenação do isolamento. Este requisito é cumprido pelos dispositivos da série VARITECTOR PU AC US. Estes encontram-se listados na UL, que inclui os requisitos do NFPA 79. A série de produtos foi especialmente adaptada ao mercado norte-americano. Para além dos requisitos da norma UL 1449, cumpre também a norma EN 50539-11 e pode, portanto, ser aplicada a nível mundial.
Conformidade com a NFPA 79 (edição de 2018) para toda a série de produtos
Marca de conformidade "UL" em todas as versões dos produtos
Aprovação simplificada das fábricas utilizadas nos EUA
Aplicável a nível mundial graças à conformidade simultânea com a EN 50539-11
VARITECTOR PU AC tipo I para aplicações de CA de 950 V
Aumente a disponibilidade do sistema com a proteção contra raios e sobretensões
O módulo complementar VARITECTOR PU AC tipo I foi concebido como um dispositivo de proteção contra sobretensão para redes de AC com uma tensão nominal de 800 V AC Este é especialmente adequado como dispositivo de proteção contra sobretensão para inversores Huawei SUN 2000 e PID 2000. O design dedicado 3+MOV garante o funcionamento seguro com sistemas de inverters PV até 950 V.
Variante especial 3+MOV para a proteção do lado de AC de um inversor
Protetor combinado tipo I/tipo II em conformidade com a EN 61643-11:2002-A11:2007
Conectividade contínua para instalação e manutenção fáceis
VARITECTOR PU AC tipo I+II monobloco
Os dispositivos de proteção contra raios e sobretensão VARITECTOR PU AC tipo I+II são livres de corrente de fuga e particularmente compactos. Podem ser utilizados na gama de pré-medição e pós-medição em conformidade com a VDE-AR-N 4100 e cumprem os requisitos dos tipos I e II. Todos os dispositivos são coordenados por energia e satisfazem as classes de desempenho T1+T2+T3 de acordo com a IEC/EN 61643-11 e VDE 0675-11 com um nível de proteção ≤ 1,5 kV. Estão disponíveis configurações de produtos orientados por aplicações para diferentes tipos de rede.
Protetor combinado do tipo I+II para uma vasta gama de aplicações
Indicação de estado e sinalização de falhas para manutenção fácil
Corrente de alta descarga para utilização universal em todas as classes de proteção contra raios
Operação sem fusíveis até 315 A Inovação de produtos
São necessárias soluções de proteção contra sobretensão cada vez mais eficientes, especialmente em áreas de fornecimento de energia, como geração de energia renovável, setor de processos e infraestrutura de construção. Os dispositivos de proteção contra sobretensão VARITECTOR PU AC oferecem a melhor relação de preço/desempenho. Permitem operações sem fusíveis até 315 A, são certificadas de acordo com o UL 1449 Ed. 4 e convencem com um design particularmente eficiente.
Operação sem fusíveis até 315 A fusível de backup
Certificação de acordo com as normas IEC/ EN atuais e UL 1449 Ed. 4 para aplicação mundial
Controlo de estado de proteção total com função de pré-aviso opcional
Mecanismos inteligentes de bloqueio garantem uma operação de confiança mesmo em condições ambientais adversas
VPU I de proteção contra raio e sobretensão
SPDs de classe I para proteção contra raios e ligação equipotente, em redes de energia.
Testado pela IEC/EN 61643-11 até 25 kA (10/350 µs) impulso de raio
Suporta todas as redes de energia comuns, como TNC, TNCS, TNS e TT para sistemas de 230/400 V ou 400/690 V
Tecnologia combinada de tecnologia varístor para produtos sem corrente de fuga
Redução de espaço de 50% graças à redução da largura
VARITECTOR PU ZPA para montagem em barramentos de bus de 40 mm Inovação de produtos
Tipo I+II SPDs com 7,5 kA e 12,5 kA para sistema de barramento de bus
De acordo com as especificações da DIN VDE 0100-443 e da 534, a proteção contra sobretensão é uma componente obrigatória de cada fonte de energia – especialmente na construção de infraestruturas. Portanto, a proteção contra sobretensão tem de ser fornecida para edifícios comerciais e privados. A série de conexões de varístor garante uma proteção contra corrente de fuga entre os condutores de linha, bem como para o condutor de terra de proteção.
Instalação sem ferramentas em sistemas TNC, TNS ou TT 230/400 V
Total controlo do estado
Derivação de tensão adicional inovadora
Versões com contacto de sinalização remota
Design compacto, apenas 47 mm
VARITECTOR PU ZPA para montagem em barramentos de bus de 40 mm
Uma derivação de tensão adicional opcional com conexão PUSH IN permite que dispositivos, como um modem, se conectem diretamente, sem expandir o sistema de barramento de 40 mm.
Instalação rápida e compacta
Graças à sua largura de apenas 47 mm, o módulo ZPA também pode ser combinado com 2 interruptores SLS. Todos os requisitos das empresas de serviços públicos são cumpridos. A instalação sem ferramentas aumenta a segurança e a eficiência.
Classe de desempenho de acordo com a aplicação
As variantes de produtos com corrente de descarga de impulsos de 7,5 e 12,5 kA permitem uma seleção de produtos orientada por aplicações.
Circuito de proteção contra corrente de fuga
A série de conexões de varístor garante uma proteção contra corrente de fuga entre os condutores de linha, bem como para o condutor de terra de proteção.
Detalhe do VARITECTOR PU ZPA
Os nossos módulos compactos do tipo I/II de proteção contra sobretensão para redes de alimentação elétrica trifásica são ideais para utilização na construção de infraestruturas e podem ser montados em barramentos de 40 mm. Eles permitem a conexão direta do barramento com uma conexão PE separada e combinam protetores do tipo I e tipo II para proteção contra raios e sobretensão num só produto em apenas 47 mm. A derivação de tensão adicional opcional e a saída para a monitorização remota aumentam a mais-valia para muitas aplicações.
VPU II de proteção contra sobretensão
SPDs de classe II para redes de energia.
Certificação para as normas internacionais IEC/ EN 61643-11 e a mais recente norma UL 1449 Ed. 4 padrão
Todos os produtos da série VPU AC têm um indicador ótico de estado. Estão disponíveis variantes com indicação de pré-aviso
Não é necessário nenhuma fusível adicional de backup até 315 A
Proteção contra sobretensão de dispositivo de terminal VPU III
SPDs de classe III para a sua rede de energia.
Protetor compacto tipo III para proteção AC/DC de acordo com a CEI 61643-11
SPD de duas portas tipo III protege o dispositivo eletrónico até 16 A
Proteção contra sobretensão com contacto de monitorização
Mais gamas de produtos SPD
Proteção contra raio e sobretensão para sistemas fotovoltaicos VPU DC
SPDs do tipo I e II para o seu sistema PV de até 1.500 V DC.
VPU ZPA de proteção contra raios e sobretensão
Proteção contra sobretensão tipo I e II para sistemas de calhas de 40 mm.
TESTE V II
TESTE V II Inovação de produtos
Verificação confiável de dispositivos de proteção contra sobretensão. Testar a função de proteção para todos os produtos VARITECTOR PU AC e PV. São possíveis testes para GDT, MOV e TAZ.
Registador Varitector
Conta os impulsos do fio PE.
Um filtro principal é um circuito elétrico que limita as interferências elétricas de dispositivos eletrónicos para a rede de energia pública e melhora a compatibilidade eletromagnética dos dispositivos elétricos contra interferências da rede de energia.
SÉRIE VPU: duradoura, segura e orientada para o futuro
Ajudamos os nossos clientes.
Os nossos dispositivos de proteção contra sobretensão VPU I, II e III reduzem efetivamente o acoplamento de interferência que ocorre com sobretensões transitórias, para que permaneçam bem abaixo dos limites especificados na EN 60664-3 (DIN VDE 0110-3). Todo o sistema está exposto a menos falhas de funcionamento. Os protetores estão coordenados por meios técnicos.
Não é necessário desacoplar entre os tipos I, II e III
Testado de acordo com a IEC 61643-11 e a DIN EN 61643-11
Fontes de alimentação PROtop - o aumento de energia para o seu ambiente de produção
Alto desempenho, quando precisa dele
Marcadores de bornes
Torne a sua rotulagem mais eficiente com os marcadores de bornes Dekafix, WS e MultiFit
Soluções para sistemas fotovoltaicos
Explore a nossa gama completa de soluções para aplicações PV residenciais, comerciais e em escala de utilidade pública
Os produtos Orange Selection estão disponíveis em qualquer altura. Se o seu pedido for recebido até às 15h00, os seus itens já estarão a caminho no dia seguinte.