Bomba de Calor: Conversa na Comunidade de Energias Renováveis da DECO PROTESTE
Tenho um apartamento T2 r/c (antigo mas remodelado e habitável) com área de 60,5m2 e pretendo substituir o (velho) cilindro que aquece as águas, estando a ser aconselhado para o substituir por uma bomba de calor para AQS de marca EKALLOR, com três opções de modelos (BC100, BC200, BC300 e BC500) e com classificalção energética de A+.
Se possível, gostaria de saber se (i) consideram a Bomba de Calor uma boa solução, (ii) qual das opções é a mais adequada para o espaço do apartamentos e (iii) se o modelo que me estão a sugerir tem qualidade.
Associado 4666576-03
598 Visualizações 3 Comentários 1 Gostar
Até ao momento não foram efetuados testes a Bombas de calor (BC), pelo que assim não poderemos sugerir nenhuma marca ou modelo.
O aquecimento das águas quentes sanitárias (AQS) por termoacumulador é pouco eficiente, pois uma resistência elétrica se por exemplo consumir 1KW apenas consegue produzir 1KW para o aquecimento, ao contrário de uma bomba de calor (BC), que consegue produzir 4KW (valor que depende do COP da BC) tendo em conta o mesmo consumo ou um esquentador / caldeira que tem uma eficiência de 75%, ou superior no caso de ser de condensação.
Para que o possamos aconselhar relativamente ao volume do depósito é necessário que nos informe qual o nº de pessoas e qual a frequência dos banhos. De qualquer formas e tendo em conta que o consumo diário por pessoa é de 40L, o volume mínimo para duas pessoas é de 100L.
O funcionamento da BC pode ser feito de duas formas:
a) Unidade interior – depósito (mural ou de chão, depende do volume de acumulação de AQS) e unidade exterior – compressor (dimensão semelhante a uma máquina de Ar condicionado);
Nota: Neste caso terá de existir tubagem de cobre entre estas duas unidades para passagem do gás;
b) Unidade interior compacta (composta por depósito e compressor).
Nota: Neste caso pode existir a necessidade de tubagem para o exterior (para circulação de ar), que em muitas marcas tem de ter uma dimensão de 190mm.
A escolha da BC deverá ter em consideração os seguintes pontos:
3) Classificação energética, onde pode visualizar o consumo de energia ao longo do ano;
4) COP, ou seja o coeficiente de performance, que representa a eficiência do equipamento;
5) Materiais utilizados na construção da BC;
6) Aspetos relacionados com a instalação do equipamento;
7) Garantia do equipamento;
8) Assistência técnica
Para além disto é importante que escolha uma empresa certificada pela marca para a instalação do equipamento que adquirir.
Pode também optar por um termoacumulador hibrido de 100L, caso o local para a sua aplicação, tenha volume superior a 13m3. Veja o artigo: https://www.deco.proteste.pt/casa-energia/aquecimento/noticias/ariston-lydos-hybrid-inova-e-poupa-a-aquecer-agua.
Muito obrigado pela sua resposta. Se me puder continuar a ajudar na decisão agradeço desde já.
Estou inclinado para a BC, pelo espaço que tenho disponível, para uma unidade interior compacta.
Relativamente à utilização e frequência de banhos, o apt é um T2 e está arrendado vivendo lá duas pessoas. É previsível que se mantenha este agregado por período longo. Mas é claro que no futuro pode não estar arrendado e ter uma utilização superior, até porque está numa zona balnear. No passado já teve uma utilização na altura do verão de 4 pessoas.
A descrição da BC para AQS de marca EKALLOR é a seguinte:
- Micro processador em base digital com ecrã em LCD;
- Modo apoio elétrico, com BOOST elétrico à água;
- Operação com compressor de alta eficiência garante operação com baixo ruido.
- Modo de desinfeção bacteriológico (antilegionella);
- Inclui ânodo de magnésio.
- Serpentina auxiliar, para combinar com várias fontes de calor, painéis solares estufas de pellets, caldeiras, etc. A BC100 não incluí.
- Acumulador em aço inox
- Temperatura de funcionamento até 60ºC/máx
A opção da BC com 200Litros tem as seguintes caraterísticas:
- potência de aquecimento 2060W
- COP 2,97
- produção de água 45L/hora
- consumo 467 watts
- alimentação 230V-50Hz
- corrente nominal 2,14A
- espessura do isolamento 50mm
- ruído sonoro 55dB
- resistência elétrica boost 1500W
- temperatura de aquecimento 15/60 ºC
- medidas 560x1755mm
Relativamente às caraterísticas técnicas, acha que falta alguma informação que considere imprescindível saber para eu tomar uma decisão confortável ?
Tendo em conta que pode ter um consumo superior a 2 pessoas, o ideal seria ter uma BC com um volume de 200L.
Visto que vai optar por um equipamento compacto deverá verificar com a empresa de instalação se não é necessária a colocação de tubagem para admissão e rejeição do ar para o exterior e qual a sua dimensão.
Analise também a questão da garantia do equipamento e assistência técnica da marca, pois na internet essa informação não consegue ser visualizada, pois não existe um site ativo da marca.
Aconselho a que peça orçamento a outra marca, para assim verificar a oferta do produto e assim ter um termo de comparação, pois no mercado existem marcas de BC com um COP superior.