Compressores selados no qual são instalados dentro de uma carcaça soldada o
motor elétrico e o conjunto mecânico.
CATEGORIA DE COMPRESSÃO:
Alternativo: tem esse nome em função dos movimentos alternados de sobe e desce ou vai e vem que o pistão executa.
Rotativo: pode ser de palhetas simples ou duplas, formando duas ou múltiplas câmaras de compressão. Muito utilizado em condicionadores de ar do tipo janela e em bombas de vácuo.
Os compressores herméticos do tipo alternativo possuem potência nominal do motor elétrico entre 1/12 HP a 30 HP e podem ser utilizados em aplicações de alta temperatura(ar condicionado), média temperatura (evaporação de -100 C ) para aplicações em baixa temperatura, deve-se tomar alguns cuidados pois haverá problemas com o resfriamento do motor elétrico devido a redução da densidade do fluido refrigerante na sucção o que reduzirá o resfriamento do compressor e consequentemente afetará na vida útil do mesmo. Para aplicações em baixas temperaturas utilizando compressores herméticos alternativos deve-se optar por fluidos refrigerantes de maior densidade. Estes compressores são geralmente aplicados em sistemas compactos de ar condicionado ou refrigeração.
Compressores montados sob um bloco fundido onde comporta o motor elétrico
e peças do conjunto mecânico fixas por parafusos no bloco.
Os compressores semi-herméticos do tipo alternativo possuem potência nominal do motor elétrico entre ½ hp 100hp e podem ser desmontados facilmente para eventuais reparos e verificações. Operam nos regimes de alta, média e baixa temperatura de evaporação.
Os compressores semi-herméticos possuem grande robustez e tem sua principal aplicação os supermercados e industrias em geral. Também é aplicado em equipamentos compactos tais como: Chillers, Self, Plug-in, Unidades condensadoras. Possuem custo de manutenção relativamente baixo e custo de aquisição médio.
Também conhecido como Espiral, possui dois caracóis, um fixo e outro móvel. O caracol móvel executa um movimento orbital dentro do fixo. Tem aplicação variada na refrigeração e condicionamento do ar.
Os compressores herméticos do tipo Scroll possuem potência nominal do motor elétrico entre ½ HP até 50 HP.
São aplicados em sistemas de alta, média e baixa temperatura de evaporação. São compactos e relativamente leves. Em aplicações para baixas temperaturas de evaporação é necessário resfriamento adicional para evitar aquecimento excessivo e danos mecânicos.
Os fabricantes destes compressores detem alta tecnologia com projetos exclusivos para aplicações em baixas temperaturas. Atualmente os compressores Scroll vem ganhando mercado.