Linhas elétricas enterradas conforme a ABNT NBR 5410
HomePágina inicial A empresaAtitude.editorial A RevistaO Setor ElétricoEdições Revista eletrônica Fascículos O que há de errado? Pesq. de Mercado/Guias Setoriais Expediente AssineRevista PublicidadeAnuncie conoscoPauta editorial Tabela de valores Perfil de Publicação ColunistasEspecializadosHilton Moreno Jobson Modena João José Barrico de Souza José Starosta Luiz Fernando Arruda Juliana Iwashita Michel Epelbaum Roberval Bulgarelli Coluna do consultor EventosParticipe FAQDúvidas ContatoFale conoscoTrabalhe conosco Skip to content
Você está aqui: Home > Colunistas > Hilton Moreno > Linhas elétricas enterradas conforme a ABNT NBR 5410
Por Hilton Moreno A ABNT NBR 5410:2004 considera que as linhas elétricas enterradas incluem os casos de cabos elétricos diretamente enterrados e os cabos elétricos no interior de condutos (geralmente eletrodutos) enterrados. Em algumas prescrições, a norma não faz nenhuma diferenciação entre estas duas maneiras de instalar, enquanto, em outras situações, há diferenças entre os casos.
A Tabela 33 da norma reconhece as linhas elétricas enterradas nos métodos de instalação números 61, 61A e 63, conforme Figura 1.
Note que, embora os métodos de instalação 61 e 61A sejam para cabos em eletrodutos ou canaletas enterrados e o método 63 seja para cabos diretamente enterrados, o método de referência indicado é o mesmo nos três casos (método D – Figura 2). Isso significa que a capacidade de condução de corrente dos condutores, independentemente do método de instalação, é a mesma de acordo com a ABNT NBR 5410.
É evidente que, sob o ponto de vista físico (térmico), cabos unipolares e tripolares, assim como cabos diretamente enterrados ou em eletrodutos e canaletas enterrados, têm capacidades de condução de correntes diferentes. Dessa forma, conclui-se que a norma faz uma simplificação, unificando as várias opções de instalações enterradas em uma só tabela de capacidade de condução de corrente.
Nas situações em que valores mais precisos são necessários, a seção 6.2.5.2.3 indica que deverá ser utilizada a ABNT NBR 11301 para a realização dos cálculos necessários.
Em relação à profundidade de instalação das linhas enterradas, não há qualquer fator de correção indicado na norma de instalações e, mais uma vez, caso seja necessário um tratamento específico, o assunto deve ser resolvido com o uso da ABNT NBR 11301.
Em relação ao agrupamento de vários circuitos em linhas enterradas, as Tabelas 44 e 45 da norma apresentam diversos fatores de correção.
Para finalizar, foram feitas várias referências no presente artigo à norma ABNT NBR 11301 – Cálculo de capacidade de condução de corrente de cabos isolados em regime permanente (fator de carga 100%) – Procedimento, identificada como sendo o recurso para a determinação de cálculos mais exatos sobre capacidades de condução de corrente e fatores de correção. De fato, tal norma é a indicada nestes casos, mas é preciso saber que a realização dos cálculos indicados naquela norma não é simples e imediata, necessitando, em sua maioria, do uso de softwares específicos, além do conhecimento de parâmetros térmicos e dimensionais muito particulares.
19/01/2015 00:00 - A (re) evolução da automação predial
22/10/2014 00:00 - Melhor aproveitamento da energia elétrica na indústria
22/09/2014 00:00 - Proteção contra sobretensão de origem atmosférica
18/08/2014 00:00 - Canteiros precários
23/07/2014 00:00 - Fontes ininterruptas de energia.
10/03/2011 14:39 - Linhas elétricas em locais de afluência de público conforme a ABNT NBR 5410 e a ABNT NBR 13570 (Parte 1) Itens mais antigos:
Fascículos 2015	Interligação de sistema isolado ao SIN	Análise de sinais híbridos em sistemas de proteção e automação	Manutenção de transformadores	A (re) evolução da automação predial	Últimos fascículos
Capitulo XII – Conjuntos de manobra e controle resistentes aos efeitos de um arco elétrico interno – Descritivo	Capítulo XII – Uso de monitoramento on-line de transformadores para avaliação da condição do ativo	Capítulo XII – Formas de ação e de cobrança e resultados esperados	Capítulo VI – Transformadores de aterramento – Parte II	Capítulo XI – Avaliação da condição de transformadores de potência	Últimas edições
Dezembro de 2014	Novembro de 2014	Outubro de 2014	Setembro de 2014	Agosto de 2014	Últimos artigos
Fascículos 2015	Interligação de sistema isolado ao SIN	Análise de sinais híbridos em sistemas de proteção e automação	Manutenção de transformadores	A (re) evolução da automação predial	Últimos posts
Organograma do Subcomitê SC-31 do Cobei	Depois do difícil 2014, 2015 vem aí...	2014 em balanço	Iluminação pública em destaque	Qualidade da energia – A necessária integração dos indicadores: exemplos de aplicação	Desenvolvido por Tikao Web Solution 2.0