SISTEMAS DE AR CO DICIO ADO FAZEM MAL À SAÚDE? - PDF
Download "SISTEMAS DE AR CO DICIO ADO FAZEM MAL À SAÚDE?"
Armando Ribas Miranda
1 SISTEMAS DE AR CO DICIO ADO FAZEM MAL À SAÚDE? Esta pergunta deve estar, atualmente, provocando reflexões e preocupações entre o setor usuário de HVAC, e perplexidade entre o meio profissional ligado ao ar condicionado, principalmente após a publicação de reportagem veiculada em nível nacional, em jornal de tiragem privilegiada, praticamente condenando os sistemas de ar condicionado, principalmente o central. Não podemos, como profissionais que participam do setor, ficar indiferentes à falta de informação técnica que vigora hoje em dia em nosso país; devemos sim, cooperar para que um maior número de pessoas, em nível técnico ou não, possam ter acesso a novas realidades, conceitos e avanços. É com este objetivo, e nem um outro, que comento os seguintes pontos fundamentais relacionados a qualidade do ar em HVAC: - É fato comprovado que uma instalação de ar condicionado, como qualquer outra instalação mecânica, se não submetida a condições de manutenção periódica, irá apresentar problemas de ordem múltipla. - Com relação à proliferação em dutos, de microorganismos tais como bactérias, mofo, ácaros, germens saprófitos e outros, temos a comentar que as causas básicas encontradas, para que estes microorganismos se desenvolvam são: a) Teores de umidade relativa do ar nos dutos, superiores a 90% - a umidade é um poderoso meio de cultura. b) A permanência, no interior dos dutos, de detritos de obras civis e outros originários da própria montagem dos dutos estes materiais são altamente higroscópicos (retém facilmente a umidade reinante no ambiente) c) A ausência de um adequado sistema de filtragem de ar, pois exatamente através desta ausência, mantém-se uma porta permanentemente aberta, para que o ar exterior,e ou de retorno, possa carregar partículas sólidas tais como fuligem industrial, do escape de motores à combustão, da queima de resíduos sólidos, do pólen e resíduos diversos de plantas, germens circulantes na atmosfera e outros; esta ausência de filtragem do ar é sempre aliada ao fato de que os ambientes alimentados pelo sistema de ar condicionado são restritos em área, aumentando a concentração de todos estes elementos que circulam livremente pelos dutos e ambiente. Podemos, também, considerar que em caso de sistemas de filtragem presentes no circuito de ar condicionado, a falta de manutenção adequada (verificação do tempo de vida útil dos filtros através de manômetros diferenciais, limpeza das caixas de filtragem a cada troca de filtros, verificação de vazamentos na instalação e outros) pode se tornar agente de contaminação. Temos que ter por presente, o fato de que microorganismos não se desenvolvem do nada, e sim vêm de um lugar, depositam-se em outro, e, ao encontrar ambiente propício, se desenvolvem. Tomando por base este fato, um trabalho publicado, ASHRAE TECH ICAL DATA BULLETI, Janeiro de 1995, por Stephen J. Kemp, Thomas H. Kuehn, Ph.D., P.E., e David Y. H. Pui, Ph.D., que trata do Crescimento de Colônias de Microorganismos em Unidades de Filtragem de HVAC sob Temperatura e Umidade controladas. As pesquisas deste trabalho foram realizadas durante dois anos, em sistema de ar condicionado controlado, em Laboratório, induzidas as presenças de esporos de fungos e bactérias, através de aerossol aplicado diretamente nos elementos filtrantes.../..
2 Ar Cond./2 Para manter o ambiente controlado utilizado nos testes, foi montado um sistema de ar composto de três seções de dutos horizontais na sala de testes (vide Figura 1). A vazão de ar foi mantida a aproximadamente 3400 m3/h, para cada uma das seções, resultando em uma velocidade de face de aproximadamente 2,5 m/s(velocidade de teste de laboratório para classificação de filtros grossos) Três portas de acesso foram montadas para a utilização dos geradores de aerossol e os tomadores de amostras. Painéis de telas foram instalados para uniformizar a dispersão do aerossol. O sistema também era provido de recirculação de ar e mecanismos de controle de umidade e temperatura, mantendo os valores de % para a umidade relativa e de C para a temperatura. Conclusões foram tiradas de que, se o fator umidade relativa do ar permanece baixo (abaixo de 90%), e se a temperatura também não for elevada (o que ocorre na maioria dos casos), os microorganismos não encontram meio de cultura e não se desenvolvem. Também chegam à conclusão de que, geralmente a presença de alta umidade do ar, é devido ao mau funcionamento do equipamento de ar condicionado, a saber, localização inadequada de umidificadores, respingos por arraste de ventiladores de Fancoils, má drenagem de sistemas e alta umidade relativa do ar, não compensada por desumidificadores. Todos estes fatores podem ser contornados pelo projeto e pela manutenção consciente e profissional, e estes dois serão objetos de considerações finais. Os autores ainda declaram que um bom sistema de filtragem, efetivamente reduz a acumulação de poeira nos dutos, umidificadores, serpentinas e outros componentes do sistema; por outro lado, muitos bio aerossóis (agentes microbianos aerotransportados), consistem em partículas de relativos tamanhos,que são facilmente capturados pelas mantas filtrantes ou por precipitadores eletrostáticos. Filtro eletrostático Plenum de retorno Ar Insuflado Filtros multi bolsas classes G3 e F3 em circuitos independentes para teste Portas de acesso Figura 1- Sistema do Laboratório de Testes
3 Ar Cond./3 Sabemos que, vírus, bactérias e esporos sempre se locomovem através do ar, utilizando partículas de elementos orgânicos, por isso, chamamos de aerotransporte. Em muitos casos comuns de instalações de ar condicionado, o uso de filtro descartável, da classe G3 (retém partículas de 5 mícron e acima) inibe, consideravelmente, o transporte destas partículas chamadas pesadas, para dentro do sistema de dutos, já diminuindo a incidência de culturas, aliado ao aspecto baixo teor de umidade e baixa temperatura. É lógico que, instalações envolvendo blocos cirúrgicos, laboratórios, área eletrônica e outros, se faz necessário, sistemas com dois ou mais estágios de filtragem, pois partículas abaixo de 5 mícron, devem ser retidas, não comprometendo os processos envolvidos. Mas, e nos ambientes comerciais (escritórios, shoppings, cinemas e outros), objetos da matéria jornalística que mencionamos? É fato que, em instalações antigas de ar condicionado central, raramente encontra-se uma bateria de filtros de ar nos equipamentos, mesmo porque os ventiladores dos equipamentos, sendo raras as exceções, não foram projetados com pressão estática disponível para vencer a perda de carga, sequer de um filtro classe G3 (norma ABNT NBR filtro grosso); há necessidade de revisão técnica quanto a estes ventiladores. São, algumas vezes, encontradas mantas chamadas de laváveis, de espessura muito fina (5 a 10 milímetros) de baixo desempenho, enquanto que para instalações atuais são utilizados filtros de poliéster descartável, classe G3, de espessuras que variam de 25 a 50 milímetros ; estas mantas possuem desempenho notável em retenção de particulados pesados. Mantas classe G3 podem ser fornecidas na forma de filtros com molduras rígidas, descartáveis, ou na forma de manta avulsa, para substituição em quadros, metálicos e permanentes.(figura 2) Há uma grande reação por parte dos usuários finais, muitos ainda partidários da cultura de que a manta filtrante deve ser lavável, para maior economia, bem como a utilização de filtros metálicos laváveis ; a maioria das mantas existentes no mercado, se lavadas, apresentam degradação de suas fibras, deixando de apresentar o seu desempenho, bem como os filtros metálicos (classe G0 e G1 segundo a Norma NBR-6401) são utilizados em locais onde a densidade dos particulados pesados, é elevada, e além disto, para um bom desempenho, estes filtros devem ser impregnados de óleo mineral. Entenda-se também que o termo manta filtrante é aplicado nos filtros multi bolsa de tecido especial, nos elementos dos filtros finos (tecido e papel celulósico) e dos filtros absolutos (papel de micro fibra de vidro) A realidade é de que a saúde não tem preço, mas é lógico que existe um limite real ; as mantas da classe G3, existentes no mercado, têm um custo de reposição, baixo. estes casos, temos que atentar para as Resoluções do IAQ, no que se refere à filtragem de ar, e devemos conscientizar o usuário final, destas modificações e melhorias. Algumas instalações, em pequena quantidade no Brasil mas usualmente em outros paises, em termos de escritórios e shoppings, utilizam não só o filtro G3, mas um segundo estágio F1,F2 ou F3 (filtros finos), aumentando de maneira drástica, a qualidade do ar condicionado, retendo particulados mais leves (de 5 a 1 mícron exclusive). Para estes casos são utilizadas caixas de filtragem, munidas de manômetros diferenciais, para controle principalmente dos filtros finos (cada fabricante deve obrigatoriamente fornecer em suas fichas técnicas, a pressão inicial e final em milímetros de coluna de água, relativas aos filtrosestes dados são de laboratório) (Fig.3) Nas instalações de laboratórios, blocos cirúrgicos, alguns setores de industria alimentícia, de eletrônica e outros, a aplicação de sistemas de filtragem em três estágios (G3+F3+A3) com caixas de filtragem e ventiladores de alta pressão (tipo Limit Load), é comum, ou até deveria ser, de acordo com a orma BR-6401 e Resolução Anvisa, RDC nº 210 (Indústrias Farmacêuticas)
4 Ar Cond/4 Conforme experiência de campo, encontramos, de maneira corriqueira, instalações de ar condicionado central, com caixas de filtragem em péssimas condições, sem manômetros diferenciais para controle dos filtros, em casas de máquinas que mais parecem depósitos de material de pintura e de limpeza, ou se não, de construção. Como podemos garantir a qualidade do ar em instalações desta maneira? Não nos referimos somente às instalações relativas a escritórios, empresas em geral, mas também em ambientes hospitalares, o que é grave. Fig.2 Tipos de filtros classe G3 em mantas descartáveis A ausência de um sistema de filtragem em centrais de ar condicionado apresenta a chamada porta aberta, mas sistemas de filtragem sem manutenção adequada são fontes de contaminação, que pelo fato de serem preteridos no processo de conservação, e por acharem os usuários finais, que neste caso devem economizar ao máximo e por não possuírem informações da importância do sistema, salvo por exigência de lei, passam a não apresentarem a configuração inicial no início da obra. Afinal de contas, o que realmente deve ser feito para que reportagens tendenciosas não venham a se efetivar, a respeito dos sistemas de ar condicionado? - Em primeiro lugar, a título de sugestão, a realização de campanhas oficiais por parte de entidades como ABRAVA, ASBRAV (RS) e outras, no sentido de conscientização do usuário, a respeito da conservação correta dos sistemas, não só no que se refere à filtragem do ar, mas quanto à manutenção periódica de todo o processo que envolve o ar condicionado (equipamentos, dutos e etc). É lógico que encontramos usuários de médio e grande porte, amparados por empresas instaladoras que mantém contratos de manutenção, mas o que muitas vezes não acontece, é que o instalador não insiste ou não informa ao cliente, a necessidade de melhorias e de acúmulo de informações básicas, para que possam falar a mesma linguagem ; há até um certo receio, de parte do instalador, em insistir nestas práticas salutares, com a possibilidade de ser trocado por outro. Esta situação tem de mudar, sob pena do Setor de Ar Condicionado ser interpretado como o vilão de várias situações duvidosas, e sem respaldo técnico. Não se deve enfrentar o cliente final, e sim orientá-lo, para que se dê conta da importância do que tem em mãos, como conforto ambiental. - Especificamente sobre filtragem, baseado em nossas observações do mercado, é urgente que se comece neste país um movimento para treinamento das equipes de montagem de novas obras, e de manutenção, nas empresas instaladoras e nas equipes próprias dos usuários, quanto à instalação de sistemas de filtragem de ar, de como monitorar e manter os mesmos.
5 Ar Cond/5 Existem particularidades no que se refere à montagem de caixas de filtragem em circuitos de ar condicionado, bem como quanto à conservação e troca de elemento filtrante; elas são de fácil compreensão, bastando sim o uso do bom senso. Este treinamento é simples, baseando-se nos mecanismos de filtragem existentes, como avaliálos, compreendendo seu funcionamento. Pessoalmente, no Rio Grande do Sul, já realizamos algumas palestras e treinamentos, bem como reuniões com Departamentos de Manutenção, em Hospitais e Indústrias Farmacêuticas e em outros segmentos, com resultados satisfatórios. Também é muito importante que os projetistas estejam dispostos à reciclagem de informações a respeito do que há de mais moderno na área de filtragem de ar, com métodos econômicos de projeto e estilos de instalações. Temos a ter em mente que, técnicas e fatos novos necessitam ser assimilados, para que novas instalações de filtragem do ar operem com economia e eficiência ; é através de um bom projeto e principalmente fiscalização de obra, que conseguimos estas vantagens. Neste caso é imperioso que haja uma exigência mínima quanto a materiais de qualidade empregados, espaços suficientes em casa de máquinas, treinamentos e etc. - Necessitamos urgentemente de um movimento de qualificação profissional e ética entre os profissionais do ar condicionado, sob pena (e este fato já é presente) de que o setor seja taxado de marginal e ineficiente, aumentando assim a indiferença por parte do usuário. O bom profissional, o que se aperfeiçoa, o que se recicla, o que aceita e analisa os fatos e técnicas novas, este não pode pagar pelo chamado sujeito da pasta, o chamado profissional por acaso ou por conveniência; este sim, deturpa todo o mercado, fazendo com que o usuário passe a nivelar por baixo, as condições econômicas e técnicas da obra, gerando reações negativas no mercado, diante de reportagens oportunistas e outros movimentos destrutivos. Baseadas nestas considerações de ordem técnica, alguns comentários sobre o teor da reportagem do Estado de São Paulo, em 16 de Dezembro de 2002, se fazem necessários. É impressionante como, hoje em dia, e cada vez mais, profissionais das mais diferentes áreas, passam a criticar, apontar falhas, acusar, sem o devido respaldo técnico, e sem fornecer sugestões e conclamações para resolução de problemas envolvendo a comunidade. Porque, especificamente nesta reportagem, não o foram, profissionais qualificados ou entidades ligadas à área, convidados a também se manifestarem a respeito do assunto? Pelo sucesso momentâneo da polêmica lançada? Porque é mais fácil acusar e polemizar, do que apontar caminhos? Estas são respostas a serem dadas pelo autor da reportagem. No nosso entendimento, não compreendemos a afirmação dada na reportagem de que e mesmo com manutenção,o ar condicionado causa uma série de desconfortos que reduzem o rendimento no trabalho ; baseado em que tipo de estudo técnico comprovado pode-se chegar a esta conclusão, segundo nossa opinião, absurda, sem fundamentos? Outra afirmação constante na reportagem é de que quem quiser pôr a culpa no ar condicionado, pode fazê-lo com razão ; o que acontece, e certamente aconteceu, de um leigo no setor chegar a conclusões totalmente equivocadas a respeito, lendo a matéria? Fig.3 - Filtros multi bolsa, finos, absolutos e caixa de filtragem
6 Ar Cond/6 ão é no ar condicionado, como sistema comprovadamente eficiente, que se deve por a culpa, e sim na falta de manutenção, de sistemas de filtragem do ar e de controle. Sob esta ótica, devemos aproveitar esta situação e conscientizar ainda mais o usuário, para que seja dada a devida e merecida importância à manutenção e aplicação de sistemas de filtragem de ar convenientes a cada instalação. Agora é a hora de fazer valerem as leis que ai estão, com instrumentos de conscientização e não de punição; neste caso o autor da reportagem sequer fez menção, apenas lançando palavras ao vento. Quanto aos pesquisadores, especialistas em alergias respiratórias da USP, citados na reportagem em questão, certamente são profissionais da mais alta capacidade ; não contestamos sequer os seus estudos que estão sendo iniciados, similares ao estudo que consideramos no início desta manifestação. O que estes profissionais devem estar atentos, é quanto à prática das suas declarações combinadas com declarações dos autores de uma matéria jornalística, na maioria das vezes, carentes de informação e formação técnica. O profissionalismo, em qualquer área de atuação do homem, não é dado a atos e tentativas fúteis, menos em um setor como o do ar condicionado, que trabalha com o bem estar humano. Chegada em boa hora, sob a visão otimista, uma reportagem como esta, de 16 de Dezembro de 2002, pois ela poderá ser o estopim de realizações e movimentos positivos no setor, em defesa da qualidade, da ética, do profissionalismo e respeito para com o ser humano. Ao autor da reportagem somente temos a dizer que o Brasil está mudando, as pessoas têm mais acesso à informação escrita e falada, bastando apenas ter vontade de melhorar sua qualidade de vida sua e de seus semelhantes. Aos colegas do setor, este alerta, de que devemos inclusive solicitar direito de resposta à mídia, para que este assunto não passe em branco, sem que a população em geral tome conhecimento da realidade. Porto Alegre, 05 de Janeiro de Eng. Mecânico Cesar Augusto Jardim De Santi Formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul Presidente do Conselho Deliberativo da ASBRAV ASSOCIAÇÃO SUL BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO, AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO