Alarme de proteção contra baixa pressão. - WebArCondicionado
Alarme de proteção contra baixa pressão.
Th Vila
Cadastrado em: Dec 2017
16/12/17, 19:14
Só pra trazer aqui. Eu consegui tirar esse alerta dos leds, pressionando 3 vezes o botão manual da evaporadora em baixo da tampa. Estava escrito no manual de instruções e eu acabei passando batido por essa informação.
Cadastrado em: Jan 2018
10/01/18, 18:52
boa noite a todos; acabei de retirar o sinal de baixa pressao da minha maquina springer midea 12.000 btus. fiz a limpeza de filtros e zerei a contagem de horas de uso;
pode ser feito pelo controle remoto apertando 4 vezes a tecla nao perturbe ou direto na maquina interna pressionando 4 vezes a tecla abaixo do filtro lado direito.
espero esta ajudando quem precise!
18/01/18, 01:28
o meu springer midea 9000 btus on off estava dando erro de baixa pressa e funcionando normal. fiz o reset resolveu o problema
01/11/19, 17:16
Postado originalmente por Alexandreafo Ver Post
Boa noite a todos! Gostaria de uma dica sobre um problema que estou tendo com uma split de 9.000 BTU's da marca Springer Midea Hi Wall. A máquina tem dois meses de uso e está apresentando o alarme de proteção contra baixa pressão, e seu rendimento caiu, desde já agradeço a atenção.
Olá estava com o mesmo problema mas esse código não é de baixa pressão como diz o manual, é de limpeza de filtro para tirá-lo basta apertar o botão não perturbe 4 vezes.
15/02/20, 10:55
Tenho um split Springer Midea Inverter de 12.000 btu 220Vca monofásico, e estava apresentando o mesmo erro ( pisca as luzes do POWER e TIMER 7 vezes cada - PROTEÇÃO CONTA BAIXA PRESSÃO). Já retirei todo gás, verifiquei vazamentos, coloquei o gás novamente, porém não parava de piscar e a corrente fica em 2,7A na metade da nominal que é 5,3A.
Fiz o procedimento para retirar as piscadas dos leds mas continua com corrente baixa e demora para refrigerar.
Verifiquei as resistências de todos sensores de temperatura e estavam normais 10Kohm, obs.: verifiquei que o sensor que fica acima no tubo do compressor que volta da evaporadora possui resistência de 50Kohm, porém ao testa-lo resfriando ou aquecendo ele alterava a resistência.
Se alguém já descobriu qual a solução para este problema eu agradeço por compartilha-la com todos nós.
Outra obs. é que a maquina é 220Vca monofásico e liguei em 220Vca bifásico, ou seja, usei duas fases de 127Vca, pois na região não possui 220 monofásico.
15/02/20, 12:50
Postado originalmente por josemauro Ver Post
Olha a minha praia não é bem esse midea apesar de ter instalados muitos ..comigo até agora sem problemas..Mas não é minha primeira indicação e preferencia.Nos grupos que frequento e feedbacks de colegas que conheço a reputação dele não é muito boa ...Resolvo meus pepinos nessa área com o colega Michel Miki que tem uma página no face chamado power tronic e um canal no YT chamado geração inverter..
Sou peão velho na nossa área e sinceramente ouso dizer que é extremamente difícil encontrar alguém que entenda da lógica e bugg´s em condicionadores inverter como ele..Além de conhecê-lo pessoalmente pois levo minhas placas estragadas para ele,é de uma humildade e simplicidade pelo imenso conhecimento e expertise que ele tem sobre eletrônica embarcada de controle e lógica no condicionamento..Recebi muitas aulas de graça dele kkk Tem uma didática e forma de passar conhecimento pra gente que parece que o que ele faz é muito simples kkkk ..Dá o retorno pra gente boa sorte abraço
15/02/20, 19:43
Finalmente consegui resolver esse problema, bastou retirar a falha através do botão do controle remoto, pressionar 4 vezes o botão não perturbe., Após pressionado o botão os 4 LEDs acendem em sequência uma 2 ou 3 vezes.