Porque devemos ter um aterramento? – Allnec
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=PbSmEW80DKg&w=540]
O aterramento fornece um caminho paralelo para a terra, de menor resistência. Sabemos que a terra tem menor potencial, logo a corrente tende a ir para a terra e passará pelo caminho que ofereceu a menor resistência – que é pelo ramo do aterramento.
Podemos afirmar então que quanto menor for o valor da resistência de aterramento, melhor ele será. De acordo com a norma NBR-5410 o valor máximo da resistência de aterramento é de 3 (três) ohms.
O aparelho utilizado para medir a resistência de aterramento é o terrômetro. O aterramento pode ser realizado por diversos motivos como transmissão de sinais, por exemplo. Logo o aterramento pode ser tanto um aterramento de proteção quanto um aterramento funcional. O nome de aterramento funcional é dado a todo aterramento que não se destina à proteção.
Quando a concessionária de energia fornece alimentação em baixa tensão, o neutro é aterrado. O objetivo desse aterramento não é proteção. Em um sistema trifásico equilibrado ligado em estrela, a corrente no neutro é zero. Entretanto, sabemos que a rede não está equilibrada, seja em função do aumento da demanda ou ligações ilegais a rede. Logo existe uma corrente circulando pelo neutro, e a ligação à terra é feita para que tal corrente tenha um caminho de retorno.
Aterramento de proteção [PE]
A proteção contra choques elétricos por contato indireto quando uma pessoa toca uma massa que não deveria estar energizada, mas está, é conferida em parte pelo equipamento e em parte pela instalação, pois muitas vezes a instalação possui um condutor de proteção, entretanto o equipamento não o possui. Em outros casos o equipamento possui, mas a instalação não. A proteção só é efetiva se o equipamento possuir um condutor destinado à proteção, ou disponibilizar alguma forma para ligação, e se o condutor estiver conectado à terra através de uma resistência que se aproxime de zero. A seção mínima dos condutores de proteção deve seguir as recomendações da NBR-5410. Segundo a norma para circuitos onde os condutores de fase tenham seção de até 16 milímetros quadrados, o condutor de proteção deve ter a mesma seção. Para os casos em que os condutores de fase tenham entre 16 e 35 milímetros quadrados, deve ser utilizado o condutor de 16 milímetros quadrados. Para condutores de fase maiores do que 35 milímetros quadrados, o condutor de proteção deve ter a metade da seção do condutor de fase.
Ainda de acordo com a NBR-5410 os condutores de proteção devem ser exclusivamente verdes ou verdes e amarelos. Em um circuito funcionando em perfeitas condições sem corrente de fuga, não existirá corrente elétrica no condutor de proteção. Entretanto, deve-se ter cuidado com essa afirmação, pois caso haja corrente de fuga ela passará pelo condutor de proteção.
Aterramento por razões combinadas de proteção e funcionais
Quando for exigido um aterramento por razões combinadas de proteção e funcionais as prescrições relativas às medidas de proteção devem prevalecer.
Esquema [TN-S]
Nesse esquema o condutor neutro e de proteção são separados ao longo de toda instalação, mas ambos são ligados à mesma malha de aterramento.
Esquema [TN-C-S]
Neste esquema as funções neutro e proteção são combinadas em um único condutor em uma parte do circuito.
Esquema [TN-C]
Neste esquema as funções neutro e proteção são combinadas em um único condutor ao longo de toda a instalação.
Esquema [TT]
Esquema [IT]
O neutro da alimentação não é aterrado. Existe aterramento apenas para proteção. A impedância entre neutro tende ao infinito e indica que o neutro não está ligado à terra.