Transformadores e reatores a óleo – Eletrosilva
Eletrosilva / Transformadores e reatores a óleo
Projetados segundo critérios estabelecidos na norma NBR 5356 ou atendendo às particularidades exigidas pelas concessionárias de energia e/ou requisitos específicos de cada aplicação;
Potências usuais de 5/6,25, 7,5/9,375, 10/12,5, 15/18,75, 20/25, 25/31,25, 40/50 MVA, em geral em classes de tensão até 230 kV, quando trifásicos (para bancos monofásicos, esta faixa de potência pode comportar inclusive tensões mais elevadas);
Regulação de tensão realizada tanto por comutador sob carga (CDC) ou por comutador sem tensão e sem carga (CST);
Equipamentos de alta performance;
Núcleo magnético tipo step-lap, resultando em otimização do nível de ruído e baixa corrente de excitação, além de melhor ancoragem natural do conjunto para resistir a esforços de curto-circuito;
Condutores encapados com papel isolante termoestabilizado classe E (120 °C), cujo diferencial é o retardamento do processo normal de envelhecimento do transformador;
Usualmente fabricados com cabo transposto (CTC – Continuosly Transposed Cable) na baixa tensão, conferindo principalmente menores perdas elétricas e facilitando o dimensionamento em relação à suportabilidade a esforços de curto-circuito;
Pinturas externas para qualquer agressividade de ambiente, mediante especificação;
Layout desenvolvido para atendimento a qualquer configuração (posição da caixa dos circuitos de comando e controle, dos radiadores, do conservador, das buchas de alta e baixa tensão e etc.);
Opção em fluido isolante de base renovável ecologicamente correto (éster natural ou sintético, biodegradável), com alto nível de segurança em relação à flamabilidade, considerando seu ponto de combustão duas vezes mais alto que o do óleo mineral e por ser auto extinguível, reduzindo assim tanto o risco de início quanto de propagação de incêndio.