Janelas infravermelhas - A segurança, confiabilidade e produtividade das...
Ventanas Infrarrojas Infrared Windows Hublot Visible Infrarouge Infrarote Fenster Finestre Dell'infrarosso
H. VIR 70 COMET
A segurança, confiabilidade e produtividade das instalações dependem das vossas decisões...
JANELAS INFRAVERMELHAS Termografia Infravermelha em média e alta tensão
Ângulo de visão Apoiando a câmara sobre a janela cone de 130º - 140ºC total (dependendo também da lente da câmara ou da projeção do detector do termômetro)
Comprimento de onda onda curta onda longa Denominação H.VIR 70 H.VIR 80 H.VIR 100 H.VIR 75 H.VIR 85 H.VIR 105
Dimensões m m m m m m 79 nenhuma nenhuma nenhuma parcial parcial parcial
1 - H.VIR onda curta 2 - H.VIR onda longa
T r ansmissão
0.1 0.3 0.5 3 5 7 9 1
(*) Curvas de transmissão de radiação das janelas (#) Com janela de proteção (Cristal Janela + Marco Alumínio+ Proteção)
Proteção de PlexiglassDobradiça abertura proteção
Marco metálico (alumínio)
Cristal transparente não solúvel
(não solúvel) O-ring de selo com a cela
Parafusos de alta resistência de fixação à cela
Material ferromagnético que mantem firme o íma
Íma de fecho da proteção
Parafusos Frente
Dobradiça Plexiglass
As janelas infravermelhas H.VIR se fabricam de maneira estándar com geometria circular nos diâmetros 2'', 3'' e 4'' com cristal tanto transparente à onda curta (70/80/100) quanto à onda longa (75/85/105).
As janelas infravermelhas se instalam em superfícies planas, fixas e em forma permanente, seja em celas ou em gabinetes novos ou usados. Cada janela vem provista com placa adesiva de modelo para que a montagem seja realizada com a maior precisão.
A medição da temperatura sem contato através das janelas infravermelhas pode ser realizada por meio de um termômetro infravermelho, como uma câmara infravermelha. Unicamente há que respeitar a compatibilidade de sensibilidade do instrumento com a da transmissão da janela. As janelas de onda longa também têm boa transmissão em onda curta e, ao mesmo tempo, as de onda curta também têm transmissão parcial em onda longa (ver curvas de transmissão). A onda curta corresponde à janela atmosférica de 2 a 5,5 micrômetros (infravermelho médio) e a onda longa à janela atmosférica de 7 a 12 micrômetros (infravermelho longíquo).
A localização das janelas nos gabinetes depende das dimensões do mesmo, profundidade dos componentes e, do tipo de observação que goste de se realizar no seu interior. A observação pode ser direta e/ou indireta. (por radiação refletida). Cada caso deve ser analisado levando em conta as leis de radiometria, da geometria da cela, as lentes da câmara, o diâmetro da janela etc. A instalação das janelas nas mesmas, da mesma maneira, deve respeitar as normas de segurança particularmente de cada indústria, e as do fabricante do componente elétrico de que se trate.
As janelas vêm protegidas com uma cobertura de plexiglás, a qual deve ser removida unicamente no momento de realizar o ensaio. Esta proteção evita raladuras e/ou depósito de pó etc. A limpeza do cristal transparente ao infravermelho deve ser realizado unicamente com álcool metílico.
A manipulação, o maltrato, a instalação ou a utilização incorreta deste produto, é responsabilidade do usuário.
Aparelhos e componentes de baixa - média e alta tensão Instalações de manobra de baixa - média e alta tensão Painéis interruptores Caixas Bornes Transformadores de potência Condutos de Barras Centro de controle de motores
Bornes de geradores Bornes de motores Conexões Gabinetes fechados de baixa, média e alta tensão Painéis de comunicações Equipamentos para a distribuição da energia elétrica em geral
1-Ensaio contra chuva e pó - Underwriters Laboratories Inc. USA NC. 2-As janelas H.VIR Comet são classificadas pelo Underwriters Laboratories Inc. Como NEMA Class 3/12 para serem usadas em superfícies planas. 3-Ensaio de envelhecimento acelerado - Underwriters Laboratories Inc.USA-NC. 4-Ensaio antiexplosivo - Powel Electric - Arc Proof Cabinets KEMA - High Power Test Facility in Schalfont PA. 5-Ensaio do Arco interno no gabinete de alta tensão - ABB Corporate Research Oy - Finlândia. 6-Ensaio dos impactos mecânicos externos - Bureau Veritas - França IK07 (NF EN 50102) Norma Francesa
Norma Européia. 7-Ensaio referido ao grau de proteção contra a penetração de água - Bureau Veritas - França - Code IP47/Norma
NF EN 60529 Norma Francesa - Norma Européia. 8-Resistência ao impacto - NFC 20-010 - APAVE - Association des Propriétaires d'Appareil à Vapeur et Electrique. 9-Verificação das janelas expostas ao excessivo calor, devido a efeitos elétricos internos NEK-EN 60439-3
NEK 511 Cláusula 18 C - NEMKO (Ente de Qualificação Noruega). 12-Distâncias a respeitar para realizar o ensaio termográfico NFPA 70 E - USA. 13-OSHA - Occupational Safety and Health Act paragraph 1910.303/1910.399 - NRTL USA. 14-ISRAEL Instituição de normas (Laboratório Elétrico) Ensaio Nº2914302595.
Prova conforme ao IP e de acordo com IS 98 1 de junho de 1978, classificação de nível de proteção dos gabinetes de equipes elétricos.
Inspeção da termografia infravermelha de maneira segura, eficiente e econômica. A termografia infravermelha em média e alta tensão se converte 100% numa inspeção não intrusiva.
Pode-se realizar a inspeção de gabinetes fechados e protegidos. Necessitade menor quantidade de pessoal para realizar o ensaio infravermelho. Abrir e fechar celas energizadas precisa de muitas horas humanas. Assim mesmo, neste caso, os riscos no trabalho são muito elevados.
Sem as janelas infravermelhas, a medição de temperatura também dispõe-se à provável interrupção do serviço pela abertura dos gabinetes. Inclusive, em alguns casos, os gabinetes não têm acesso algum. Com as janelas pode realizar-se a medição de temperatura em painéis de média tensão em qualquer momento e com resultados muito precisos.
Melhora a performance operativa das instalações diminuindo sensivelmente os riscos das paragens não programadas. Evita as paragens da planta e, portanto, a queda da produtividade e o lucro cessante.
Evita sinistros e prevem acidentes. Reduz as primas de seguro pela realização de termografia em média e alta tensão. Reduz as primas de seguro por diminuição dos riscos no trabalho.
monografia de termografia
Objetivos: na realização de uma inspeção termográfica em sistemas elétricos é importante salientar...