Ian de Caminha Cabral
1 30/06/ de 1 1 FINALIDADE Esta Norma especifica e padroniza as dimensões e as características mínimas exigíveis do eletroduto de aço para utilização em padrões de entrada de unidades consumidoras ligadas às Redes de Distribuição da Companhia Energética do Maranhão- CEMAR e Centrais Elétricas do Pará- CELPA. 2 CAMPO DE APLICAÇÃO Aplica-se à Gerência de Normas e Padrões e à Gerência de Suprimentos e Logística, no âmbito da CEMAR e da CELPA. Também se aplica a todas as empresas responsáveis pela fabricação/fornecimento deste item à CEMAR e a CELPA. 3 RESPONSABILIDADES Gerência de Normas e Padrões: Especificar e padronizar as características de eletroduto de aço para utilização nas Redes de Distribuição da CEMAR e da CELPA; Gerência de Suprimentos e Logística: Solicitar em sua rotina de aquisição material conforme especificado nesta Norma; Fabricante/Fornecedor: Fabricar/Fornecer materiais conforme exigências desta Especificação Técnica. 4 DEFINIÇÕES 4.1 Pontalete de aço Suporte situado na edificação do consumidor, com a finalidade de fixar e elevar o ramal de ligação. 5 REFERÊNCIAS [1] NBR 5426:1989 Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos; [2] NBR 5578:1984 Produtos tubulares de aço; [3] NBR 5624:2011 Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca ABNT NBR 8133 Requisitos; [4] NBR 6154:2010 Tubos de aço de seção circular - Ensaio de achatamento; [5] NBR 6323:2007 Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido - Especificação; [6] NBR 8133:2010 Rosca para tubos onde a vedação não é feita pela rosca - Designação, dimensões e tolerâncias; [7] NM ISO 7-1 Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca - Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação;
2 30/06/ de 2 [8] NBR NM 168:2000 Tubos de aço - Ensaio de alargamento. 6 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 6.1 Material Em aço carbono, zincado por imersão a quente. 6.2 Desenho do Material Conforme ANEXO I ELETRODUTO DE AÇO - DETALHES CONSTRUTIVOS. 6.3 Códigos Padronizados Conforme ANEXO I ELETRODUTO DE AÇO - DETALHES CONSTRUTIVOS. 6.4 Características Construtivas O eletroduto de aço deverá ter as seguintes características: ITEM CÓDIGO CEMAR CÓDIGO CELPA DIÂMETRO (POLEGADAS) COMPRIMENTO (mm) / / / Acabamento ESPESSURA DA CHAPA (mm) 2,65 3,00 3,75 RESISTÊNCIA NOMINAL (dan) ROSCA BSP (gás) BSP (gás) Os pontaletes devem ter seção conforme sua indicação e paredes de espessura uniforme ao longo de todo seu comprimento. As superfícies externa e interna devem ser isentas de arestas cortantes ou quaisquer outra imperfeições, que possam danificar a capa protetora dos condutores. 6.6 Identificação Os pontaletes devem apresentar as seguintes identificações gravadas de forma legível e indelével:
3 30/06/ de 3 Nome ou marca do fabricante; Data de fabricação (mês/ano); Dimensão nominal em mm (milímetro). 6.7 Embalagem De acordo com as condições especificadas no Contrato de Fornecimento, podendo, no entanto, ser aceita a embalagem padrão do fornecedor, desde que previamente acordada com a CEMAR e com a CELPA. 6.8 Inspeção e Ensaios Generalidades Todos os ensaios de recebimento devem, obrigatoriamente, ser realizados nas instalações do fabricante na presença do inspetor da CEMAR ou da CELPA. A CEMAR e a CELPA reserva-se o direito de inspecionar e ensaiar os materiais durante o período de fabricação, antes do embarque ou a qualquer momento que julgar necessário. O fabricante deverá proporcionar livre acesso do inspetor aos Ensaios. As amostras devem ser colhidas pelo inspetor da CEMAR e da CELPA do lote pronto para embarque, não sendo aceita a fabricação de lote específico para este fim Ensaios de tipo a) Verificação Geral Devem ser verificadas todas as características descritas nesta especificação: - Material; - Acabamento; - Identificação; - Dimensões. b) Ensaio de resistência à ruptura. c) Ensaio de verificação do revestimento de zinco Ensaios de recebimento Para o recebimento dos pontaletes, devem ser realizados os ensaios descritos no item Relatórios e certificados de ensaios Logo após a aceitação do fornecimento, devem ser encaminhados à CEMAR e a CELPA os relatórios dos ensaios realizados durante a inspeção de recebimento.
4 30/06/ de 4 No caso da CEMAR e da CELPA dispensar a presença do seu inspetor durante os ensaios, o fornecedor deve apresentar além dos relatórios destes ensaios, a garantia de autenticidade dos resultados. Esta garantia pode ser dada no próprio relatório ou através de um certificado Aceitação ou rejeição A não conformidade de qualquer item em relação ao especificado, implica na reprovação do protótipo. 6.9 Aplicação Utilizado para instalação do padrão de entrada de consumidores de energia elétrica em baixa tensão.
5 30/06/ de 5 7 ANEXOS ANEXO I ELETRODUTO DE AÇO - DETALHES CONSTRUTIVOS
6 30/06/ de 6 8 CONTROLE DE REVISÕES REV DATA ITEM DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO RESPONSÁVEL 00 30/06/ Emissão Inicial 01 10/08/2007 Todos 02 11/09/ /10/ /09/2013 Anexo I Anexo II Adequação ao novo modelo de Especificação Técnica, estabelecido pelo NP.GEDEQ Exclusão do desenho do pontalete de 1.1/2. Alteração do desenho do pontalete de 1.1/4. Exclusão das descrições referentes ao pontalete de 1.1/2. Alteração nas descrições sucinta e detalhada do pontalete de 1.1/4. Francisco Carlos Martins Ferreira Larissa Cathariny Ramos de Souza Francisco Carlos Martins Ferreira Larissa Cathariny Ramos de Souza 2 e 3 Adequação ao novo modelo da NP Larissa Cathariny Ramos de Souza / Anexos I e Inclusão dos desenhos e descrições referentes ao Loreen Lohayne II pontalete de aço de 3/4". Buceles Campos 6.4 Todos Mudança do nome pontalete para eletroduto e padronização dos diâmetros 1, 2 e 2.1/2. Padronização de materiais CEMAR x CELPA. Francisco Carlos Martins Ferreira / Orlando Maramaldo Cruz 9 APROVAÇÃO ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES) Adriane Barbosa de Brito Gerência de Normas e Padrões Francisco Carlos Martins Ferreira - Gerência de Normas e Padrões Orlando Maramaldo Cruz - Gerência de Normas e Padrões APROVADOR (ES) Jorge Alberto Oliveira Tavares - Gerência de Normas e Padrões
Poste Quadrado de Aço para Entrada de Energia Elétrica
1 de 32 NTE - 6.003 Poste Quadrado de Aço para Entrada de Energia Elétrica Especificação Técnica Diretoria de Engenharia e Serviços Gerencia de Serviços Técnicos Elaborado por: Verificado por: Aprovado