Allan Andrade | comentários
Air conditioning for health care facilities - Requirements for design and installation
Palavras-chave: Ar-condicionado. Ventilação. Hospitais. Centros cirúrgicos. Descriptors: Air conditioning. Ventilation. Hospitals. Surgical suites.
ICS 91.140.30; 13.040
ABNT NBR 7256:2005 2 páginas
ABNT NBR 7256:2005 i ©ABNT 2005 - Todos os direitos reservados
4 Requisi tos gerais 3
5 Critérios de projeto relativos à saúde, ao conforto e à segurança 4
5.1 Condições termoigrométricas 4
5.2 Risco de infecção 4
5.4 Filtrage m do ar 4
5.5 Renovação, recirculação e movimentação do ar 4
5.6 Pressurização e fluxos de ar entre ambientes 5
5.7 Nív eis de ruído 5
5.8 Proteção contra incêndio 6
5.9 Instalaçõ es elétricas 6
6 Requisitos técnicos dos sistemas e componentes 6
6.1 Filtro s do ar 6
6.2 Condicionad ores de ar 8
6.2.1 Gabi netes 8
6.2.2 Vent iladores 8
6.2.3 Resfriadores e aquecedores 8
6.3 Umidif icadores 9
6.4 Sistemas de recuperação de calor 9
6.5 Salas de máquinas 10
6.6 Tomadas e descargas de ar 10
6.7 Dutos de ar 10
6.7.1 Dutos de insuflamento, retorno e ar exterior 10
6.7.2 Dutos de exaustão 1
6.7.3 Cons trução 1
6.7.4 Tampas de inspeção 12
6.7.5 Atenuadore s de ruído 12
6.7.6 Termin ais de ar 12
6.7.7 Registros corta-fogo e corta-fumaça 12
7 Colocação em serviço das instalações 13
7.1 Procedimento 13
7.2 Condições operacionais dos sistemas de tratamento de ar 13
7.3 Operação provisória das instalações 14
7.4 Relatório de entrega das instalações 14
7.5 Instruções de operação e manutenção 14
Anexo B (normativo) Reformas em EAS 21
B.1 Reformas internas 21
B.2 Obras externas na proximidade do EAS 21
Sumário Página 5.3 Classificação de risco de ocorrência de eventos adversos à saúde por exposição ao ar ambiental..4 Bibliografia ................................................................................................................................................................2
ABNT NBR 7256:2005 iv ©ABNT 2005 - Todos os direitos reservados
A ABNT NBR 7256 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento (ABNT/CB-5), pela Comissão de Estudo de Condicionamento de Ar e Ventilação na Área da Saúde (CE-5:002.01). O Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 06, de 30.06.2004, com o número de Projeto NBR 7256.
Esta segunda edição cancela e substitui a edição anterior (ABNT NBR 7256:1982), a qual foi tecnicamente revisada.
ABNT NBR 7256:2005 v ©ABNT 2005 - Todos os direitos reservados
Esta Norma difere da edição anterior desta Norma (ABNT NBR 7256:1982) nos seguintes pontos principais:
― Compatibiliza o título da Norma, as definições dos ambientes e os conceitos adotados com os das Resoluções e Regulamentos Técnicos da ANVISA.
― Estipula requisitos mínimos de tratamento de ar de acordo com uma classificação de risco ambiental.
― Adota uma classificação dos filtros finos baseada na eficiência fracionária (contagem de partículas) ao invés do critério colorimétrico da edição anterior.
― Estipula requisitos mínimos para proteção contra incêndio relativos às instalações de tratamento de ar.
― Estipula providências a adotar em caso de obras ou reformas no âmbito do EAS.
NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 7256:2005
1.1 Esta Norma estabelece os requisitos mínimos para projeto e execução de instalações de tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS).
1.2 Esta Norma se aplica somente aos ambientes dos EAS listados na tabela A.1, com classificação de risco nível 1 ou superior, como definido em 5.3. Os demais ambientes dos EAS, assim como os ambientes não diretamente relacionados aos serviços assistenciais, tais como saguão de entrada, escritórios administrativos, auditórios, bibliotecas, estão fora do escopo desta Norma, devendo ser regidos pela ABNT NBR 6401 ou outras normas específicas
1.3 Esta Norma não tem efeito retroativo. Aplica-se a instalações em EAS novos e a instalações em áreas modificadas, modernizadas ou ampliadas de EAS existentes.
1.4 Nada nesta Norma deve ser interpretado como impedimento à adoção de novos procedimentos ou equipamentos, desde que comprovado seu atendimento aos critérios e requisitos estipulados nesta Norma.
Resolução RDC nº 50 de 21 de fevereiro de 2002 da ANVISA Resolução RE nº 9 de 16 de janeiro de 2003 da ANVISA
Portaria Interministerial nº 482 de 16 de abril de 1999 do Ministério da Saúde em conjunto com o Ministério do Trabalho e Emprego
Portaria nº 272 de 08 de abril de 1998 do Ministério da Saúde SVS/MS Norma Regulamentadora NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, do Ministério do Trabalho e Emprego ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão ABNT NBR 6401:1980 – Instalações centrais de ar condicionado para conforto – Parâmetros básicos de projeto
ABNT NBR 10719:1989 – Apresentação de relatórios técnico-científicos
ABNT NBR 13534:1995 – Instalações elétricas em restabelecimentos assistenciais de saúde – Requisitos para segurança
ABNT NBR 14518:2000 – Sistemas de ventilação para cozinhas profissionais
SMACNA – HAVC Duct Construction Standards, Metal and Flexible – 1995 SMACNA – Fire, Smoke and Radiation Dampers Installation Guide for HVAC Systems – 2002 SMACNA – HAVC Systems – Test, Adjustment and Balancing – 2002 UL 5:1999 – Standard for Fire Dampers UL 555S:1999 – Standard for Smoke Dampers
DIN 4102-6:1977 – Fire Behaviour of Materials and Building Components – Ventilation Ducts, Definitions, Requirements and Tests
EN 779:2002 – Particulate air filters for general ventilation – Determination of the filtration performance
USA MIL STD 282:1995 – Filter units, protective clothing, gas-mask components and related products: Performance-test methods
N 3.05 – Requisitos de Radioproteção e Segurança para Serviços de Medicina Nuclear, de 19 de abril de 1996 da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)
Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as seguintes definições: 3.1 ar de exaustão: Ar retirado do ambiente por meios mecânicos e rejeitado ao exterior. 3.2 ar de retorno: Ar retirado do ambiente por meios mecânicos; pode ser recirculado ou rejeitado ao exterior. 3.3 ar insuflado: Ar suprido a um ambiente por meios mecânicos. 3.4 ar recirculado: Parte do ar de retorno que volta à unidade de tratamento de ar para ser reprocessado.
3.5 área compartimentada: Área de uma edificação separada horizontal e verticalmente do restante desta, através de paredes, portas, janelas e outros elementos passivos corta-fogo, apresentando um determinado tempo requerido de resistência ao fogo.
3.6 estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS): Qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde e à população, em regime de internação ou não, qualquer que seja seu nível de complexidade (Resolução RDC nº 50).
3.7 filtro absoluto: Filtro com eficiência igual ou superior a 85% para partículas de 0,3 µm pelo teste DOP.
3.8 filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air Filters): Filtro absoluto A3, com eficiência igual ou superior a 9,97% pelo teste DOP.
3.9 registro (damper) corta-fogo: Dispositivo instalado em sistema de distribuição de ar projetado para fechar automaticamente em presença de calor, de forma a interromper a migração do ar e restringir a passagem de chama. Um registro corta-fogo e corta-fumaça combina os requisitos de ambas as funções.
3.10 registro (damper) corta-fumaça: Dispositivo instalado em sistema de distribuição de ar para controlar o movimento da fumaça. Pode ser utilizado como registro corta-fogo quando sua localização atende a ambas as funções e obedece aos requisitos de ambas as funções.
3.1 registro de fechamento estanque: Registro que, operando com pressão diferencial de 100 Pa, quando 100% aberto, apresenta, fechado, um vazamento inferior a 10 m3/h por m2 de área frontal nominal.
3.12 rotas de fuga: Saídas e/ou caminhos devidamente sinalizados e protegidos, a serem percorridos pelas pessoas para um rápido e seguro abandono do local em emergências.
3.13 tratamento de ar: Processo que envolve uma ou mais das seguintes funções: insuflamento, exaustão, renovação, movimentação, filtragem, resfriamento, desumidificação, umidificação e aquecimento do ar.
3.14 vazão de ar: Volume de ar por unidade de tempo, sempre referido ao ar na condição padrão, que corresponde ao nível do mar, temperatura de 21ºC e 0 kg/kg de umidade específica e cuja densidade é de 1,204 kg/m3.
4.1 Esta Norma foi elaborada em base às diretrizes gerais relativas ao tratamento de ar em EAS estipuladas no Regulamento Técnico anexo à Resolução RDC nº 50.
4.2 As instalações de tratamento de ar devem controlar, nos termos desta Norma, os seguintes parâmetros ambientais:
― condições termoigrométricas;
― grau de pureza do ar;
― renovação e movimentação do ar.
4.3 Embora estas instalações sejam, em princípio, similares às utilizadas para fins de conforto, sua aplicação a EAS apresenta características e requisitos específicos detalhados nesta Norma. Devem obedecer em princípio à ABNT NBR 6401, que rege as instalações de conforto, prevalecendo, no entanto, o estipulado nesta Norma em caso de conflito ou divergência.
4.4 Um dos objetivos essenciais das instalações é garantir qualidade do ar adequada e, em particular, reduzir os riscos biológicos e químicos transmissíveis pelo ar em níveis compatíveis com a atividade desenvolvida nas diversas áreas.
4.5 O tratamento de ar, no entanto, embora sendo um fator importante no controle de infecções, deve ser considerado apenas um complemento às demais medidas de controle de infecção hospitalar, estas no âmbito da rotina operacional do EAS.
4.6 As instalações de tratamento de ar podem se tornar causa e fonte de contaminação, se não forem corretamente projetadas, construídas, operadas e monitoradas, ou ainda se não receberem os cuidados necessários de limpeza e manutenção.
4.7 As instalações de tratamento de ar devem ser projetadas, construídas, operadas e mantidas de forma a minimizar o risco de incêndio.
5 Critérios de projeto relativos à saúde, ao conforto e à segurança
5.1 Condições termoigrométricas
O controle das condições termoigrométricas é necessário para, além de propiciar condições gerais de conforto para os pacientes e profissionais da área de saúde:
a) manter condições termoigrométricas ambientais favoráveis a tratamentos específicos; b) inibir a proliferação de microorganismos, favorecida por umidade alta; c) propiciar condições específicas de temperatura e/ou umidade para operação de equipamentos especiais. Os valores de temperatura e umidade para os diversos ambientes estão estipulados na tabela A.1.
5.2 Risco de infecção
5.2.1 Certos agentes infecciosos podem permanecer indefinidamente em suspensão no ar; 9,9% dos agentes microbiológicos presentes no ar de EAS podem ser retidos em filtros finos de alta eficiência, por formarem grumos e se aglomerarem com poeiras em colônias. Em certas áreas críticas, a utilização de filtros A3 (HEPA) é obrigatória.
5.2.2 As tentativas de eliminar microorganismos presentes no ar por radiação ultravioleta ou por ação de produtos químicos têm se mostrado pouco confiáveis, não sendo recomendado seu uso.
5.3 Classificação de risco de ocorrência de eventos adversos à saúde por exposição ao ar ambiental
Para os efeitos desta Norma, aplica-se a seguinte classificação de riscos ambientais à saúde:
Nível 0 - Área onde o risco não excede aquele encontrado em ambientes de uso público e coletivo.
porém algumas autoridades, organizações ou investigadores sugerem que o risco seja considerado
Nível 1 - Área onde não foi constatado risco de ocorrência de agravos à saúde relacionados à qualidade do ar,
Nível 2 - Área onde existem fortes evidências de risco de ocorrência de agravos à saúde relacionados à qualidade do ar, de seus ocupantes ou de pacientes que utilizarão produtos manipulados nestas áreas, baseadas em estudos experimentais, clínicos ou epidemiológicos bem delineados.
Nível 3 - Área onde existem fortes evidências de alto risco de ocorrência de agravos sérios à saúde relacionados à qualidade do ar, de seus ocupantes ou pacientes que utilizarão produtos manipulados nestas áreas, baseadas em estudos experimentais, clínicos ou epidemiológicos bem delineados.
O tipo e o nível de risco atribuídos a cada ambiente estão estipulados na tabela A.1.
5.4 Filtragem do ar
A categoria e a eficiência mínima de filtragem requeridas estão estipulados na tabela A.1, em função da classe de risco e/ou dos procedimentos desenvolvidos nos diversos ambientes.
5.5 Renovação, recirculação e movimentação do ar
5.5.1 A renovação do ar ambiente com ar novo de boa qualidade proveniente do exterior é necessária para reduzir a concentração de poluentes transportados pelo ar, principalmente os que não são retidos pelos filtros de partículas, como odores e gases. A vazão mínima de ar total é estipulada de forma a garantir movimentação adequada do ar ambiente e acelerar o transporte, até os filtros, dos poluentes gerados internamente.
5.5.2 A vazão mínima de ar exterior estipulada, quando insuficiente para manter o equilíbrio térmico do ambiente ou prover a taxa mínima estipulada para a movimentação de ar no ambiente, pode ser complementada por ar recirculado, sujeito, no entanto às restrições descritas em 5.5.2.1 a 5.5.2.3.
5.5.2.1 Todo o ar recirculado deve ser filtrado, junto com o ar exterior, com o grau de filtragem estipulado nesta Norma para o ambiente.
5.5.2.2 Somente pode ser utilizado para recirculação ar proveniente do próprio ambiente, ou de ambientes de mesmo nível de risco, pertencentes à mesma zona funcional, providos do mesmo nível de filtragem e desde que admitido na entrada do condicionador.
5.5.2.3 Não é permitido recircular ar contaminado por emanações de vapores nocivos, material radioativo ou biológico. Nestes casos é exigida a exaustão mecânica de todo o ar insuflado, que deve ser rejeitado ao exterior.
5.5.3 As entradas e saídas de ar devem promover a movimentação do ar ambiente sempre no sentido da área menos contaminada para a área mais contaminada do ambiente.