Sinalização máxima. Depende dos componentes instalados; observar as informações na placa de características. - PDF Free Download
Download "Sinalização máxima. Depende dos componentes instalados; observar as informações na placa de características."
Rayssa Silva Gesser
1 s relativas às instruções Ao trabalhar em zonas com risco de explosão, a segurança de pessoas e equipamentos depende do cumprimento dos regulamentos de segurança relevantes. As pessoas que são responsáveis pela montagem e manutenção têm uma responsabilidade especial. Para isso, é necessário um conhecimento preciso das disposições e determinações válidas. As instruções resumem as mais importantes medidas de segurança e devem ser lidas por todas as pessoas que trabalham com o produto para que elas sejam familiarizadas com o correto manuseio do produto. As instruções devem ser conservadas e estar disponíveis em todo o tempo de vida do produto. Descrição Os aparelhos de comando, reguladores e indicadores tipo /. servem para o encapsulamento à prova de pressão de aparelhos de pequeno porte, de comando, reguladores e indicadores de qualidade industrial. Opcionalmente, podem ser instalados dispositivos certificados, intrinsecamente seguros ou integrantes. O aparelho é constituído por um invólucro na classe de proteção contra ignição encapsulamento à prova de pressão e, opcionalmente, por uma unidade de rolamentos com eixos e/ou um flange com discos certificados. Para a conexão, há uma área de conexão na classe de proteção contra ignição segurança elevada ou entradas Ex d certificadas para cabo e condutores. O aparelho pode ser utilizado em áreas com risco de explosão das Zonas 1 e 2, correspondentes aos subgrupos de explosão certificados IIA, IIB e IIC e às classes de temperatura T4, T5 e T6, assim como nas Zonas 21 e 22, conforme a temperatura superficial máxima certificada (vide placa de características). Caso os aparelhos de comando, reguladores e indicadores contenham circuitos intrinsecamente seguros ou componentes Ex i, os valores elétricos máximos determinantes da segurança intrínseca devem ser respeitados. Proteção contra explosão Sinalização máxima Depende dos componentes instalados; observar as informações na placa de características. ATEX/IECEx II 2G Ex d e [ib] IIC T6, T5 ou T4 Gb II 2(1)G Ex d e [ia Ga] IIC T6, T5 ou T4 Gb II 2G Ex d e IIC T6 ou T5 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T80 C ou T95 C Db II 2(1)D Ex tb [ia Da] IIIC T80 C ou T95 C Db II 2D Ex tb IIIC T80 C ou T95 C Db 0044 Certificado Conformidade EPS 14 ATEX IECEx EPS INMETRO Ex d e [ib] IIC T6 T4 Gb Ex d e [ia Ga] IIC T6 T4 Gb Ex d e IIC T6 T5 Gb Ex tb [ib] IIIC T80 C T95 C Db Ex tb [ia Da] IIIC T80 C T95 C Db Ex tb IIIC T80 C T95 C Db Certificado de Conformidade Ex NCC Faixa de temperatura ambiente Depende das peças agregadas; observar as informações na placa de características. -20 C até máx. +70 C (-4 F até máx F) Permitido para as zonas 1, 2 e 21, 22 Componentes Devem-se observar as indicações de montagem e instruções de segurança do fabricante dos componentes. Documentos referidos Esquema de conexões Indicações de montagem / Manual de operação dos componentes a- gregados Documento de entrega Estes documentos também devem obrigatoriamente ser guardados. Dados técnicos Informações elétricas Tensão nominal de isolamento: Corrente nominal / elementos agregados: Dissipação da potência: Seção transversal da conexão: Grau de proteção máx. IP 66 (EN 60529) Estabilidade mecânica Energia de impacto: máx. 7 Nm Material do gabinete máx V máx. 21 A máx. 45 W máx. 2,5 mm², para dados exatos consulte a placa de características Alumínio, superfície polida/pintada Aço inox Latão, superfície polida/niquelada Fecho de tampa Parafuso com cabeça cilíndrica, ISO 4762-M4 x 14-A2-70 ou ISO 4762-M5 x 14-A2-70 Dimensões Vide página 4. mo-nos o direito de realizar modificações técnicas. BR 1/5
2 Instruções de segurança só pode ser utilizado dentro da classe de temperatura informada e da faixa de temperatura certificada (vide placa de características). O comando não é apropriado para utilização na zona 0 / 20. O aparelho de comando, regulador e indica-dor com eixos ou árvores não é indicado para a utilização na área de risco - poeira. só deve ser operado quando estiver em perfeito estado e limpo. Pó depositado > 5 mm (> 0.2 in) deve ser retirado. A utilização em áreas diferentes das indica-das ou a modificação do produto por outro que não o fabricante é proibida e isenta a BARTEC de responsabilidade por defeito e outras responsabilidades. Devem ser observadas todas as normas legais em geral vigentes e outras diretrizes obrigatórias de segurança do trabalho, proteção contra acidentes e proteção ambiental. Devem ser observadas as condições de montagem e operação de equipamentos elétricos. Devem-se observar as informações na placa de características. Antes da colocação em operação ou reativação, devem-se observar as normas e diretrizes aplicáveis. As instruções de segurança constantes no equipamento devem sempre ser observadas. Marcação Os pontos particularmente importantes destas instruções são marcados com um símbolo: PERIGO indica um risco que resulta em morte ou lesão grave se não for evitado. ATENÇÃO indica um perigo que pode resultar em morte ou lesão grave se não for evitado. CUIDADO indica um perigo que pode resultar em lesões se não for evitado. AVISO indica medidas para evitar danos materiais. s importantes e informações relativas à gestão eficaz, econômica e ambiental. Normas observadas ABNT NBR IEC ABNT NBR IEC ABNT NBR IEC ABNT NBR IEC ABNT NBR IEC EN :2012 EN :2007 EN :2007 EN :2012 EN :2009 assim como EN :2006 EN 62208:2011 EN 60445:2010 EN 60529: A1: A2:2013 Para as normas técnicas relativas às peças agregadas, consultar a documentação destas. Transporte, armazenamento Pode-se danificar o aparelho de comando, regulador e indicador com transporte ou armazenamento indevidos. Transporte e armazenamento permitidos somente na embalagem original. Montagem / desmontagem Perigo de ferimentos graves por procedimento errado. Todos os trabalhos de montagem, desmontagem, instalação e colocação em operação devem ser realizados exclusivamente por técnicos autorizados. Jamais montar/desmontar dispositivos sob tensão. Observar Indicação de montagem / Manual de operação dos componentes agregados. Manter as seguintes distâncias entre obstáculos firmes que não façam parte do aparelho e entre o ângulo externo da coluna com proteção contra chama de retorno: Subgrupo gás/vapor IIC mín. 40 mm (1.58 in) IIB mín. 30 mm (1.18 in) Danos materiais por cabo de conexão não apropriado. Deve-se escolher um cabo de conexão que preencha os requisitos térmicos e mecânicos da área de utilização. O cabo de conexão deve ser colocado em áreas de risco de explosão de tal forma que não esteja sujeito a danos e esteja seguro contra panes mecânicas. No caso de gabinetes situados externamente, devem-se tomar as medidas aplicáveis para garantir o funcionamento devido (por exemplo, proteção contra chuva, invólucro com tipo de proteção adequada). Instalação Morte ou perigo de ferimento devido ao uso não conforme as especificações. Complementação/modificação do comando só é permitida após concordância do fabricante. Deve-se observar a ABNT NBR IEC Na instalação, observar: Na conexão de cabos e fios a equipamentos da tipo de proteção contra ignição Ex e, devem ser utilizadas entradas de cabo certificadas contra explosão adequadas para o tipo de cabo/fio. Elas devem preencher os requisitos da tipo de proteção contra ignição Ex e e conter vedação, de modo que a clas-se de proteção do comando seja mantida. Entradas de cabo metálicas devem ser ligadas ao sistema de aterramento. Aberturas para entrada de cabo que não sejam necessárias devem ser fechadas por meio de elementos seladores certificados contra explosão. Se a conexão for realizada diretamente no invólucro à prova de pressão, utilize somente entradas Ex certificadas e apropriadas para o volume do invólucro, o subgrupo de gás e o cabo. Na conexão dos cabos, observar o seguinte: A fixação das luvas dos terminais de fios deve ser feita sempre com as ferramentas de pressão adequadas, a fim de se garantir uma qualidade uniforme da prensagem. Realizar a conexão de cabos com cuidado. Todos os terminais (mesmo os não utilizados) devem ser firmemente fixados. mo-nos o direito de realizar modificações técnicas. BR 2/5
3 Colocação em funcionamento Antes da colocação em funcionamento, verificar se: O dispositivo está instalado conforme as instruções. O invólucro não está danificado. A conexão está executada corretamente. O cabo está introduzido e disposto corretamente. Todos os parafusos estão firmemente apertados. O funcionamento está perfeito. Operação Morte ou perigo de ferimento devido ao uso não conforme as especificações. Somente utilize o aparelho de comando, regulador e indicador dentro das restrições técnicas que se aplicam (vide página 1). Manutenção e conserto Dano à vedação por pressão pode causar morte ou ferimentos. As ranhuras da rosca precisam estar protegidas. Elas não devem ser usinadas ou pintadas posteriormente. Peças defeituosas da vedação por pressão devem ser imediatamente substituídas por peças originais. Perigo de ferimentos graves por procedimento errado. Todos os trabalhos de manutenção e conserto devem ser realizados somente por técnicos autorizados. Deve-se observar a ABNT NBR IEC Recomenda-se elaborar um plano de manutenção segundo esta norma. Trabalhos de manutenção O operador do aparelho de comando, regulador e indicador deve mantê-lo no estado devido, operá-lo devidamente, cuidá-lo e limpálo regularmente. Controle visual das aberturas rosqueadas. Controle visual de danos à vedação por pressão. Verificar a eficiência das vedações. Substituir vedações velhas ou danificadas por novas vedações originais. Verificar a estabilidade dos terminais de conexão e entradas de cabos e fios. Na manutenção, deve-se verificar especialmente o estado devido das peças responsáveis pela proteção contra ignição e pela funcionalidade. Conserto está defeituoso quando o encapsulamento à prova de pressão apresentar danos ou quando componentes não estiverem mais funcionando. Neste caso: As peças defeituosas da vedação por pressão devem ser imediatamente substituídas por peças originais. Os componentes defeituosos devem ser trocados ou consertados com peças originais. Observar Indicação de montagem / Manual de operação dos componentes individuais para trocas de peças ou consertos. Acessórios e peças de reposição Vide o catálogo da BARTEC. Descarte Os componentes do aparelho de comando, regulador e indicador contêm peças de metal e plástico. Portanto, para o descarte, os requisitos legais para lixo eletrônico devem ser cumpridos (por exemplo, descarte através de uma empresa de gestão de resíduos aprovada). Endereço da assistência técnica BARTEC GmbH Max-Eyth-Straße 16 mo-nos o direito de realizar modificações técnicas. BR 3/5
4 Instruções de operação (tradução) Dimensões em mm (in) Padrão: Entrada do cabo, 72/96/144 (2.83 /3,78 /5.67 ) Flange frontal, tipo /. Número de catálogo Diâmetro Volume / (2.36 ) variável até máx. 200 cm3 (12.21 in3) / (3.54 ) variável até máx cm3 (61.02 in3) / (4.72 ) variável até máx cm3 ( in3) Flange frontal 72/96/144 Acessórios Pé de montagem tipo e tipo Pé giratório tipo e tipo Entrada do cabo, tipo /. mo-nos o direito de realizar modificações técnicas. BR 4/5
5 mo-nos o direito de realizar modificações técnicas. BR 5/5
Comando e distribuição em encapsulamento à prova de pressão
Comando e distribuição em encapsulamento Série 8264/5 Manual de instruções Additional languages www.stahl-ex.com Informações Gerais Índice 1 Informações Gerais...2 1.1 Fabricante...2 1.2 Informações relativas
Ex d. Manual de operação
Ex d Manual de operação para a zona 1 e a zona 2 Tipo: 07-4..0-...1/0... Nº do documento: 01-4230-7D0002 Versão: 1º de agosto de 2011/Rev. 0 Manual de operação para a zona 1 e a zona 2 Tipo: 07-4..0-1/0
Chave seccionadora / comutadora
Chave seccionadora / comutadora Manual de instruções Additional languages www.stahl-ex.com Índice 1 Informações Gerais...3 1.1 Fabricante...3 1.2 Indicações relativas ao manual de instruções...3 1.3 Outros