Instalações elétricas em canteiros de obras - O Setor Elétrico
Comentário de João José Barrico de Souza Colunistas João José Barrico de Souza 10 de maio de 2018
Foi publicada no Diário Oficial do dia 19 de abril a Portaria 261, de 18/4/18, que altera o item 18.21 da NR 18, que trata das instalações elétricas no âmbito da construção civil, objeto da NR 18. Observa-se que o item 18.21.1 ratifica que as instalações elétricas sejam temporárias ou definitivas devem obedecer ao que estabelece a NR 10.
Fica clara a necessidade de um projeto para as instalações temporárias, que deverá ser elaborado por profissional legalmente habilitado e que as instalações devem ser realizadas por profissionais autorizados, conforme estabelece a NR 10.
Faltou uma vírgula no item 18.21.4 ao mencionar que a presença de partes vivas acessíveis fica proibida aos trabalhadores, sem fazer a ressalva "aos profissionais autorizados". Colocada a vírgula, deve ser observada a utilização de invólucros e barreiras da forma como se define na ABNT NBR 5410.
Os itens 18.5 e 18.6 reiteram o que estabelece a ABNT NBR 5410 quanto aos condutores elétricos. O item 18.21.7 volta a mencionar o laudo, mas não mencionou a periodicidade das inspeções e nem a periodicidade de laudos, o que parece um retrocesso ou saudades da NR 10 de 1983. Observe que a NR 10 reserva o estabelecimento da periodicidade das inspeções à própria empresa, mediante compromisso a ser estabelecido no Prontuário.
O item 18.21.7.1 ratifica a exigência da ABNT NBR 5410 quanto ao aterramento das partes condutoras não destinadas a conduzir a corrente elétrica em condições normais (independentemente do esquema de aterramento).
No item 18.21.8 fica ratificada a exigência da ABNT NBR 5410, de que seja utilizado dispositivo DR. A propósito, a NBR estabelece desde 2004 o uso de DR nos canteiros de obra.
Os itens 18.21.9 e seus subitens até 18.21.11 ratificam as exigências da 5410.
O item 18.21.12 enfatiza a necessidade de recursos de bloqueio, conforme estabelece a NR 10.
Em 18.21.13 a 18.21.15, ratificam-se as exigências da ABNT NBR 5410
Em 18.21.16, remete-se diretamente à ABNT NBR 5419.
Em 18.21.17, fica um alerta para trabalhos em proximidade, conforme estabelece a NR 10.
Em 18.21.18, parece-nos faltar esclarecimentos, já que nas montagens metálicas é pouco provável o acúmulo de estática, tendo em vista que essa condição se manifesta principalmente em meios não condutores.
O esclarecimento dos conceitos e definições é de grande valia para a uniformização das providências. É louvável que a alteração da NR 18 tenha sido realizada de forma coerente e em concordância com os demais documentos regulamentadores e normativos vigentes. Dessa forma será facilmente assimilada.
A Portaria nº 261, de 18 de abril de 2018, pode ser consultada na íntegra em: www.imprensanacional.gov.br
NR 10 e a terceirização
No início deste século, quando a terceirização já assombrava os trabalhadores, com a privatização do setor elétrico e das telecomunicações, é que surgiu a necessidade de se fazer uma atualização na Norma Regulamentadora nº 10 (NR 10), que tinha sido elaborada em 1977. Diga-se de passagem, tratava-se de um excelente texto, bastante técnico e cuidadoso, tanto que, em mais de 25 anos de vigência, sofreu apenas uma alteração, em 1983, especialmente no que diz respeito ao artigo 180 da CLT….
Edição 173 – setembro de 2020. por Aguinaldo Bizzo de Almeida Clique aqui para fazer o download deste capítulo. *Aguinaldo Bizzo de Almeida é engenheiro eletricista / Segurança do Trabalho; membro do GT / GTT NR10 (texto vigente); conselheiro do CREA SP – Câmara Especializada em Engenharia Elétrica e assessor técnico da Bancada dos Trabalhadores no GTT novo texto NR10. Atualizado em 7 de junho de 2021 por Maria Elisa Vaiser
NR 10 e a terceirização: contratação
Quando as empresas buscam uma parceria para terceirizar serviços ou para fornecer materiais especiais ou montagens, faz parte do trabalho "desenvolver fornecedores", que pode ser auditoria ou capacitação para o bom atendimento de um projeto ou uma fase qualquer da contratante. Colocar uma empresa ou um profissional para realizar atividades, ainda que específicas, na contratante é um passo importante que exige cuidados e muito critério, que vão muito além do preço. É natural que as áreas de compras e suprimentos…
Algumas pessoas acham que um Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) não é um item de segurança e querem mudar as leis da natureza, da eletricidade e da física. A ideia deste artigo é provar exatamente que uma Proteção contra Descargas Atmosférica (PDA) é um Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) e que a instalação de um sistema de proteção irá preservar as edificações contra danos materiais e incêndios, protegendo também as pessoas que estão dentro da edificação e as…
A visão de quem pratica – 1
Quando se trata de segurança do trabalhador para realizar atividades próximas ou envolvendo sistemas elétricos existem diversos fatores a serem considerados, tais como uso de vestimentas, isolamento da área onde a atividade será realizada, garantia de que as condições relativas aos equipamentos desenergizados foram atendidas, equipotencialização das partes metálicas etc. Dentre os pontos destacados, o uso das vestimentas resistente a arco elétrico e a chama para atender o Item 10.2.9.2 da NR-10 onde consta "As vestimentas de trabalho devem ser…
NR 10 nas áreas classificadas
O item 10.9 da NR 10 é dedicado à proteção contra incêndio e explosão e, como de praxe, remeteu o assunto à NR 23, que trata especificamente da proteção contra incêndio nos locais de trabalho. A redação da NR 23, por sua vez, sofreu uma alteração que remeteu o assunto às normas técnicas aplicáveis e à legislação estadual. (Redação dada pela Portaria SIT n.º 221, de 06 de maio de 2011) 23.1 Todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção…
CAPÍTULO IV – Critérios para avaliação de riscos elétricos
Edição 171 – maio/junho de 2020. por Aguinaldo Bizzo de Almeida Clique aqui para fazer o download deste capítulo. *Aguinaldo Bizzo de Almeida é engenheiro eletricista / Segurança do Trabalho; membro do GT / GTT NR10 (texto vigente); conselheiro do CREA SP – Câmara Especializada em Engenharia Elétrica e assessor técnico da Bancada dos Trabalhadores no GTT novo texto NR10. Atualizado em 7 de junho de 2021 por Maria Elisa Vaiser
Edição 110 – Março de 2015 NR 10 e aterramento são os cursos mais procurados Pesquisa realizada com empresas de treinamentos para área elétrica mostra também que os cursos presenciais ainda são os mais requeridos. Considerando a importância da atualização profissional para engenheiros, técnicos e outros trabalhadores que lidam com energia elétrica, a pesquisa publicada a seguir buscou trazer um panorama do mercado de cursos e treinamentos voltados para este segmento. Nesta edição, constatou-se que o tema aterramento lidera o…