As Redes de Bicos de Sprinklers ou de Chuveiros Automáticos são instaladas de acordo com a NBR - 10897/90 - Proteção Contra Incêndio por Chuveiro Automático, da ABNT e tem por finalidade extinguir um incêndio mediante o acionamento automático, isto é, o sistema processa a descarga automática de água sob a forma de neblina ou chuveiro sobre o foco do incêndio em uma densidade satisfatória para controlá-lo ou extinguí-lo em sua fase inicial. Com o acionamento de um ou mais chuveiros através do aumento da temperatura local, temos também o acionamento simultâneo do alarme e da descarga d'água destinada a abastecer o bico de sprinkler.
Os chuveiros devem possuir a marca de certificação pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas de forma a poderem ser empregados em sistemas hidráulicos de proteção contra incêndio e serem aceitos pelos diversos Corpos de Bombeiros e Empresas Seguradoras.
Tipos de Chuveiros:
a) Chuveiros Automáticos - provido de um elemento termosensível (ampola de vidro, solda eutética, etc) que mantém a vedação do bico e o mesmo após ser acionado pela ação do calor proveniente do incêndio, libera a passagem da água para a extinção do incêndio;
b) Chuveiros Abertos - não possuem ampolas de vidro ou soldas eutéticas, permanecendo sempre abertos a passagem de água, cujo acionamento é realizado manualmente ou através de sistema de detecção de calor. Destina-se as edificações classificadas como risco extraordinário ou risco pesado;
Tipos de Chuveiros quanto à descarga da água:
a) Chuveiros tipo Spray ou Up Right - a forma de seu defletor faz com que a água seja projetada para baixo sob a forma de chuveiro, sendo uma quantidade mínima ou nenhuma de água dirigida para o teto;
b) Chuveiros tipo Lateral (sidewall) - a forma de seu defletor faz com que o seu jato de água seja dirigido principalmente para a frente e para os lados. Sua utilização é bastante restrita em função das características arquitetônicas do ambiente onde será instalado;
c) Chuveiros tipo Lateral de Amplo Alcance - com a mesma finalidade do item anterior, a forma de seu defletor permite um alcance maior da descarga d'água, promovendo assim uma maior proteção;
d) Chuveiros tipo modelo antigo - a forma de seu defletor permite uma passagem de água para sua parte superior e inferior formando assim uma descarga de água em forma esférica;
e) Chuveiros do tipo Especiais (Pendentes) - são chuveiros do tipo pendente que por questões estéticas são projetados para serem instalados embutidos ou em forros falsos. Este tipo de chuveiros somente é instalado na posição pendente;
Canoplas - são elementos destinados a dar aos chuveiros automáticos um acabamento estético, quando os mesmos são instalados em tubulações ocultas ou em forro falso. Em hipótese nenhuma as canoplas devem dificultar ou prejudicar o correto funcionamento dos bicos de sprinklers;
O Bico de Sprinkler (Chuveiro Automático) entra em funcionamento através do aumento da temperatura do ambiente onde o mesmo encontra-se instalado. O líquido do interior da ampola sofre expansão volumétrica rompendo a ampola de vidro e permitindo a descarga da água. No caso dos chuveiros de solda eutética o aumento da temperatura faz com que a solda atinja o seu ponto de fusão derretendo a solda e liberando a descarga de água.
Abaixo se seguem os tipos de Bicos de Sprinklers do tipo automático mais usuais encontrados comercialmente:
ºC - Temperatura em graus Celsius;
ºF - Temperatura em graus Farenheit;
O Corpo de Bombeiros em seu Código de Prevenção Contra Incêndio e Pânico - COSCIP, Decreto Nº 897 de 21 Set 1976, adota diversos critérios para a instalação de Rede de Sprinklers. Entre estes critérios podemos ressaltar: edificações residenciais cuja altura exceda a 30 metros; edificação hospitalar ou laboratorial com altura superior a 12 metros; edificação escolar, comercial e industrial com mais de 30 metros de altura; em edificações com mais de 12 metros que devido a arquitetura ou ao relevo existente não permita o acesso da escada mecânica aos andares superiores; edificações com características de shopping com mais de 1.000 metros de área construída em cada pavimento ou ainda em edificações que a critério do Corpo de Bombeiros sejam de alta peliculosidade;
A execução de um projeto de chuveiros automáticos para edificações leva em consideração a finalidade da mesma (residencial, comercial industrial, etc). Quanto maior o risco ou a carga incêndio, maior será o nível de proteção a ser exigido. Serão exigidos mais pontos de sprinklers, uma reserva técnica de água maior e chuveiros com maior vazão conforme a caraterização desse risco.
O acabamento dos Bicos de Sprinklers e Canoplas podem ser: Cromado ou Latão Polido.
Quanto for adquirir o Bico de Sprinkler, procure se informar se o mesmo é Certificado pela ABNT.
As ampolas de vidro dos chuveiros automáticos não devem ser pintados pois a tinta irá influenciar na temperatura de sensibilização das mesma;