RTR Lateral Horizontal 20mm - Resposta Rápida - Skop Sprinklers
Home > Sprinklers > Resposta Rápida > RTR Lateral Horizontal 20mm – Resposta Rápida
RTR Lateral Horizontal 20mm – Resposta Rápida
RTR LH FR 20 Categorias Resposta Rápida, Sprinklers
Em função de suas características físicas, o modelo RTR FR LH [15] [20] é mais utilizado em ocupações classificadas como: risco leve e ordinário, desde que atenda às definições do projeto e aos critérios das Normas em vigência, como por exemplo o requisito 7.2.2 da Norma Brasileira de Projeto e Instalação, a ABNT NBR 10897:2014.
Fazem parte destes grupos de classificação as seguintes ocupações: Igrejas, escolas, ambientes em hotéis e edifícios residenciais, escritórios, restaurantes, certos tipos de fábricas, lojas, bibliotecas, entre outros. A posição de instalação lateral horizontal, favorece a aplicação deste modelo em corredores e quartos de hotel. Cabe ressaltar que a Norma Brasileira de Projeto e Instalação ABNT NBR 10897:2014, no requisito 7.5.1, orienta que: "chuveiros automáticos em novos sistemas instalados em ocupações de risco leve devem ser de resposta rápida."
O modelo RTR FR LH [15] [20] é classificado como spray e CMDA (Control mode density area ou Modo de controle densidade e área). Os sprinklers da linha RTR, com posição de instalação lateral horizontal, podem ser aplicados em sistemas fixos de prevenção contra incêndio que utilizam Válvula de Governo e Alarme (VGA).