CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS ESPECIFICAÇÃO TRATAMENTO ACÚSTICO - PDF
Download "CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS ESPECIFICAÇÃO TRATAMENTO ACÚSTICO"
Edite Alvarenga Nunes
1 1 / 11 CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS ESPECIFICAÇÃO
2 2 / 11 ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO DESCRIÇÃO GERAL / ABSORÇÃO DOCUMENTOS...10
3 3 / INTRODUÇÃO: Trata-se do Projeto Tratamento Acústico para o Centro Administrativo de Minas Gerais, em Belo Horizonte - MG. As seguintes instalações merecem cuidado especial: condicionamento de ar e ventilação; iluminação e instalações elétricas; hidráulico-sanitárias; elevadores e escadas rolantes; máquinas, em geral e sonorização. 2 DESCRIÇÃO GERAL : Basicamente estão sendo enfocados dois problemas principais: Isolamento acústico : Especificação de materiais, de modo a minimizar a entrada do ruído externo, para dentro dos ambientes. Tratamento acústico : Tratamento das superfícies internas, de modo a melhorar a qualidade do som ISOLAMENTO ACÚSTICO: Com o objetivo de minimizar a entrada do ruído externo, para dentro dos ambientes deverão ser tomados cuidados especiais no que se refere ao isolamento dos mesmos. O projeto acústico de um prédio deve sempre obedecer a um roteiro, sendo que os detalhes mais importantes são aqueles relativos: ao piso
4 4 / 11 às paredes e repartições ; às portas; às janelas; shaft s 2.1 PISOS: Deverá ser adotada a solução do piso elevado tipo monolítico, com opção acústica, a saber, com a utilização de calços de borracha nos pontos de apoio. Com a utilização de carpete como revestimento de piso, a opção do piso acústico não seria imprescindível, entretanto, no caso da utilização de outro tipo de revestimento mais rígido, sua utilização seria fundamental, de forma a minimizar a transmissão do ruído, via estrutura ( vibração). 2.2 PAREDES: No caso da utilização de divisórias em dry-wall, as mesmas deverão possuir características acústicas, de modo a isolar a transmissão do ruído entre os ambientes. Deverão ser constituídas de estrutura metálica, onde se aparafusam uma ou mais chapas de gesso acartonado, que geralmente, são preenchidas com lã-de-vidro ( ou lã-de-rocha). O espaço ente as placas (chapas), alem de aumentar o isolamento acústico, servem como local para conter tubos e eletrodutos, eletro - hidráulicos. Suas juntas devem ser tratadas com massa especial. A parede normal consta de perfis ou montantes em U, com 48 mm (ou 70 e 90), suportando duas chapas de gesso, de 12,5 mm, de espessura, uma de cada lado. Alem dos montantes fixados de 60 em 60 cm, possuem guias apostas ao piso também com 48 mm (ou 70 e 90), para suportar as paredes. Outrossim, utilizam-se massas para juntas, para fixação e para acabamento superficial, conforme cada caso. Aplicam-se fitas para as juntas, para os cantos, para o isolamento e proteção. Entre os acessórios, utilizam-se os conectores de perfil, os multifunção, os suportes de conexão, os suportes niveladores, tirantes, parafusos com bucha e auto perfurantes. Obs.: As paredes das Casas de Máquinas deverão ser construídas em alvenaria.
5 5 / PORTAS ACÚSTICAS : As portas das casas de máquinas deverão ser do tipo corta-fogo e também funcionarão como portas acústicas. Deverão ser assentadas, em todos os lados, com gaxetas de borracha, de modo a permitir vedação total. 2.4 JANELAS ACÚSTICAS: As janelas / esquadrias deverão possuir características acústicas, sendo que o vidro a ser utilizado nas fachadas deverá ser duplo, com atenuação mínima de 34 dba. Obs.: As esquadrias detalhadas pela arquitetura serão avaliadas e aprovada, quanto aos aspectos acústicos. 2.5 SHAFT S: Tanto as tubulações horizontais quanto as verticais, deverão merecer atenção especial. As tubulações deverão fixadas de forma conveniente, colocando sempre calços amortecedores de neoprene, anti-vibratórios. Para evitar o cruzamento de ruído, de um andar para o outro, no nível da laje, deverá ser jateada uma camada de +/- 20 cm de espuma rígida de poliuretano, envolvendo a tubulação, fácil de ser removida e/ou reconstituída, nos casos de manutenção do sistema. NOTAS GERAIS : SONORIZAÇÃO: O projeto de sonorização, principalmente do AUDITÓRIO, deverá ser desenvolvido pela equipe responsável, levando-se em consideração os parâmetros acústicos definidos em projeto e o mesmo deverá ser encaminhado para aprovação pela equipe do Tratamento Acústico ; AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO: Os equipamentos mecânicos deverão ser assentados no piso sobre calços amortecedores de vibração, de modo a minimizar a transmissão da vibração para a estrutura, sendo seu dimensionamento de responsabilidade da empresa instaladora do Sistema de Condicionamento de Ar e Ventilação Mecânica ;
6 6 / 11 3 / ABSORÇÃO : 3.1 PALÁCIO E SECRETARIAS : Foi feita a avaliação do comportamento do som tendo como base os revestimentos previstos no projeto de arquitetura, bem como propostas de materiais, visando uma melhor qualidade interna do som, a saber : Sem tratamento Com tratamento Piso Carpete simples 6 mm Carpete simples 6 mm Teto Gesso Simples Gesso Simples ( 85 % ) + Paredes Alvenaria pintada / Divisórias / Vidro Forro acústico (15% ) Alvenaria pintada / Divisórias / Vidro com persiana interna Cadeiras Estofadas Estofadas RESUMO / RESULTADOS PALÁCIO Frequência (512 hz) LOCAL DESCRIÇÃO Absorção Sabine 512 Hz Tempo de Reverberação seg Sem tratamento 169,0 2,11 Tempo ótimo seg Salão / Escritório Com tratamento 366,5 0,98 0,90 SECRETARIA LOCAL DESCRIÇÃO Absorção Sabine 512 Hz Frequência (512 hz) Tempo de Reverberação seg Sem tratamento 380,4 2,81 Tempo ótimo seg Salão / Escritório Com tratamento 992,7 1,08 1,0
7 7 / 11 NOTAS : 1. Para a definição do Tempo Ótimo de Reverberação ( TO ) foi adotado o gráfico ABNT, para Palavra ; 2. Foram feitos cálculos do Tempo de Reberberação para os prédios do Palácio e das Secretarias, adotando-se o conceito da utilização do pavimento como vão corrido, sendo verificados que os valores de reverberação obtidos sem tratamento estão um pouco acima dos previstos pela norma ; 3. Conforme definido pela arquitetura está sendo prevista a utilização de persianas internas ao vidro duplo ; 4. Apesar dos resultados indicarem Tempos de Reverberação acima dos ideais, optou-se pela manutenção apenas do forro de gesso comum e pela especificação de divisórias acústicas, que possuam caracterísiticas que também atendam às necessidades de absorção dos ambientes ; 5. Além do Auditório será indispensável a utilizado de forro acústico absorvente ( forro de gesso acústico perfurado,com manta absorvente) nos seguintes locais: Palácio => Biblioteca, Salão Nobre e Restaurante ; Secretarias 1 e 2 => Salas de Reuniões 9 pavto GERADORES / CO-GERAÇÃO A sala de geradores ( Palácio / Co-geração) deverá ser acusticamente tratada com Isosound 25mm, Ref. ISOVER ou similar, em todas as paredes e teto, a fim de rebaixar o nível de ruído interno, e portanto minorar a transmissão sonora, para os demais ambientes. As máquinas deverão ser assentadas com amortecedores de ruído tipo mola. Para a Sala de Geradores do Palácio está sendo prevista a instalação de atenuadores de ruídos, na tomada de ar ( Ver Projeto de Condicionamento de Ar ). Para a tubulação de escapamento de gases deverá ser tomado o mesmo cuidado no que se refere aos atenuadores, sendo que neste caso o dimensionamento deverá ser feito pelo fabricante do equipamento.
8 8 / CASAS DE MÁQUINAS Para o Sistema de Condicionamento de Ar e Ventilação Mecânica, está sendo previsto o tratamento acústico, com o revestimento interno das paredes e do teto com material absorvente acústico absorvente Isosound ( espessura = 2 ), Ref. ISOVER ou similar. Deverão também ser observados os seguintes pontos: 1-) As passagens dos dutos em lajes, telhados e/ou paredes deverão possuir as juntas vedadas com silicone ; 2-) Todos os dutos de insuflamento, retorno e exaustão / sangria, onde não está prevista a instalação de atenuadores de ruídos, deverão ser revestidos internamente coma material acústico absorvente ( Manta de espuma elastomérica, ARMADUCT 5 mm, Ref. ARMACELL); 3-) As unidades condicionadoras ( evaporadoras, condensadoras e ventiladores) deverão ser instaladas sobre amortecedores de vibração, tipo mola ; 3.4-AUDITÓRIO: Para o prédio do Auditório está sendo desenvolvido um projeto específico de Tratamento Acústico onde foram estudados os materiais de acabamento/ revestimento e as formas, previstos inicialmente pela arquitetura. Foram propostas soluções e/ ou materiais alternativos, para a obtenção de uma melhor qualidade acústica interna, sendo previstos basicamente os seguintes tratamentos: Auditório / Platéia: Forro: Tratamento acústico em gesso perfurado com lã de vidro 75mm 20Kg/m³ Piso: Carpete 8mm alto trânsito. Paredes laterais: Painel em madeira com tecido (acabamento da madeira e cor do tecido conforme definição da arquitetura) Parede fundo (Hall entrada): Painel em MDF folheado 15mm com Lã de vidro 75mm 20Kg/m³, afastado da parede + acabamento em carpete. Parede de fundo (sobre cabines): Forro em gesso perfurado com lã de vidro 75mm 20Kg/ m³. Absorção de baixas freqüências. Paredes Hall escada/ elevador e antecâmara: Painel acústico em tecido com lã de vidro, tipo Lady Acoustics ou Isover Sonare. Ver maiores informações com fornecedor.
9 9 / 11 Auditório / Palco: Forro: Tratamento acústico em gesso perfurado com lã de vidro 75mm 20Kg/ m³ e Espuma acústica Sonex Roc preta 50mm fixada no teto sobre iluminação cênica. Piso: Madeira Paredes de fundo: Pintura texturizada com ranhuras verticais. Paredes laterais palco: Pintura texturizada com ranhuras verticais. Painel frontal palco - divisória acústica: Ambas as faces em tecido tipo Lady Acoustis (100% lã natural) + lã de vidro 75mm 30Kg/ m³. Paredes fundo Hall escada/ elevador: Painel acústico em tecido com lã de vidro, tipo Lady Acoustics ou Isover Sonare. Ver maiores informações com fornecedor. Painéis laterais inclinados: Face voltada para a platéia em pintura acrílica lisa. Face voltada para escada e elevador de deficiente em painel acústico com tecido e lã de vidro, tipo Lady Acoustics ou Isover Sonare. Cabines: Forro: Isolamento em 3 camadas de gesso 1.25cm cada, com lã de vidro 75mm 20Kg/m³ + forro interno Thermacoustic db Knauf AMF 24mm. Ver maiores informações com fornecedor. Piso: Carpete 8mm alto trânsito. Paredes laterais e de fundo : Tratamento em painel em tecido, tipo Lady Acoustics ou Isover Sonare. Ver maiores informações com fornecedor. Paredes laterais e de fundo: Isolamento com paredes duplas, com 3 camadas de gesso 1.25cm cada + lã de vidro 75mm 20Kg/m³. Parede frontal: Isolamento com parede simples, com 3 camadas de gesso 1.25cm cada + lã de vidro 75mm 20Kg/m³. Foyer e Estar / Governador: Forro: Gesso perfurado com lã de vidro 75mm 20Kg/m³. Parede fundo Foyer: Painel em réguas de MDF 15mm com e lã de vidro 75mm 20Kg/m³ + acabamento em carpete.
10 10 / 11 Parede antecâmara Foyer: Ambos os lados em pintura acrílica sobre argamassa, conforme projeto arquitetônico. Salas Ar Condicionado: Forro: Gesso perfurado com lã de vidro 75mm 20Kg/m³. Paredes: revestimento interno com espuma acústica Sonex Roc 50mm fixado na parede. Ver maiores informações com fornecedor. Portas acústicas / AUDITÓRIO : Todas as portas de acesso ao auditório deverão possuir alto índice de isolamento. Sendo que as portas laterais do auditório (onde não existem antecâmaras), terão STC > 50 (Classe de Transmissão Sonora). A porta principal de acesso ao auditório terá STC > 40. E as portas de acesso ao Foyer e Estar Governador terão STC > 35. Todas as portas citadas acima serão corta fogo e com barra antipânico. Ver maiores informações com fornecedor.
11 11 / DOCUMENTOS: O presente memorial é completado pelos seguintes documentos : 4.1- ESPECIFICAÇÕES : Nome do Documento/Arquivo Conteúdo Básico do Documento/Arquivo BHCAMG-EXE-GAS-001-R2- ESPECIFICAÇÃO_TRATAMENTO_ ACUSTICO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA GERAL TRATAMENTO ACÚSTICO DESENHOS O presente memorial é completado pelos seguintes desenhos: Nome do Documento/Arquivo Conteúdo Básico do Documento/Arquivo BHACMG-EXE-ANC-2000_2004-R1 BHACMG-EXE-ANC-2001_2004-R1 BHACMG-EXE-ANC-2002_2004-R1 BHACMG-EXE-ANC-2003_2004-R1 BHACMG-EXE-ANC-2004_2004-R1 AUDITÓRIO PLANTA PLATEIA E CABINE AUDITÓRIO PLANTA TETO PLATEIA CORTES DETALHES DETALHES Belo Horizonte, Julho de Eng o Sandra Ricardo Botrel e Silva Cart D CREA 4a. Região INDICADA-BHCAMG-EXE-GAS-001-R4_ESPECIFICAÇÃO_TRATAMENTO_ACUSTICO SRBS