FAQ - Conceitos Básicos
I. O que é tensão elétrica?
Diferença de potencial medida entre dois pontos, que pode representar tanto uma fonte de energia (força eletromotriz), quanto pode representar energia "perdida" ou armazenada (queda de tensão). Sua simbologia é o V maiúsculo que significa Volts.
II. O que é corrente elétrica?
É o movimento ordenado da carga elétrica em um meio condutor. A corrente elétrica é gerada pelo efeito da tensão elétrica aplicada em um circuito fechado. Num circuito, as cargas (máquinas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos) consomem energia e essa é transportada pela corrente elétrica, desta forma, é comum verificar esse valor descritos nos equipamentos. Possui a simbologia feita pela letra A maiúscula, que significa Ampère.
III. O que é potência elétrica?
É a grandeza física que mede o trabalho realizado em um determinado intervalo de tempo. É simbolizada pela letra W maiúscula, que significa Watts. Por exemplo, o chuveiro de 5.500 W, consome 5.500 W em uma hora.
IV. O que é surto elétrico?
O surto elétrico ou sobretensão transitória é um evento de curto período de tempo, caracterizado por uma elevação brusca de tensão, corrente ou ambas, seguida de um decréscimo mais lento que se propaga ao longo da linha ou circuito, que seja na rede elétrica ou na rede de dados.
V. O que é surto direto e surto indireto?
Sua diferença está relacionada ao ponto de impacto do raio em relação a edificação. Os surtos diretos são gerados quando raios tocam diretamente a edificação, linha elétrica, linha de sinal ou tubulações metálicas que entram nessa edificação. Os surtos indiretos são caracterizados por raios que caem próximo a edificação, linha elétrica, linha de sinal ou tubulações metálicas que entram nessa edificação e que induz tensões transitórias sobre esses condutores metálicos.
VI. O que gera surto elétrico?
VII. O que é um DPS?
O Dispositivo de Proteção contra Surtos elétricos (DPS) é o responsável por limitar as sobretensões transitórias e desviar as correntes de surtos. Eles são os dipositivos capazes de proteger os equipamentos contra os surtos elétricos.
VIII. Qual a diferença entre sobretensão transitória e sobretensão temporária?
IX. Quais informações devem ser consideradas ao selecionar/especificar um protetor contra surtos elétricos?
As informações mínimas que devem ser observadas ao especificar o DPS são:
• Máxima corrente de operação contínua (UC): É a máxima tensão eficaz ou corrente contínua que pode ser aplicada continuamente ao modo de proteção do DPS, sendo igual à tensão nominal;
• Nível de proteção (Up): parâmetro que caracteriza o desempenho do DPS para limitação da tensão entre seus terminais, que é selecionado de uma lista de valores preferenciais. Este valor deverá ser sempre menor que a suportabilidade dos equipamentos;
• Corrente máxima (Imax): indica o valor de crista de uma corrente através do DPS com uma forma de onda 8/20μs, utilizada para determinar a capacidade máxima de um DPS Classe II;
• Corrente nominal (In): Esta corrente é utilizada para a classificação do DPS para ensaio classe II e também para o precondicionamento do DPS para ensaios classes I e II. A corrente nominal (In) é definida com forma de onda 8/20μs, a qual é também característica de correntes induzidas por descargas atmosféricas;
• Corrente de impulso (Iimp) - A corrente de ensaio de impulso Iimp é definida pelo valor de pico de corrente Ipico, a carga Q e a energia específica W/R. Essa corrente é definida com forma de onda 10/350μs, a qual visa reproduzir os estresses decorrentes da condução de uma parcela da corrente de uma descarga atmosférica direta.
X. Quais as classes do DPS?
XI. O que significa as formas de onda 8/20µs e 10/350µs?
XII. O que é um DP e quando preciso utiliza-lo?
DP – Dispositivo de Proteção contra sobrecorrentes – também conhecido como Dispositivo Backup é um elemento, seja ele fusível ou disjuntor, ligado em série com o DPS, que tem por finalidade desconectar o DPS da linha de energia ao final de vida útil do DPS ou eliminar um curto-circuito que ocorra por falha do DPS. Cada linha de DPS da CLAMPER – Front, VCL, SCL, DCL, entre outros – possui um valor de máxima corrente de curto-circuito sem DP. O DP deve ser utilizado caso a corrente de curto circuito (Icc) seja superior ao valor máximo de corrente sem DP do DPS. O DP deve possuir corrente nominal inferior ou no máximo igual ao valor indicado na ficha técnica do DPS.