MANUAL DE PROGRAMAÇÃO E INSTALAÇÃO DO KIT KCO PDF
Download "MANUAL DE PROGRAMAÇÃO E INSTALAÇÃO DO KIT KCO0081"
Maria Gorjão Gusmão
1 BT RVT 46 i Setembro / 214 Página 1/8 TÍTULO: INFORMATIVO DO MANUAL DE PROGRAMAÇÃO E INSTALAÇÃO DO KIT KCO81 PARA A FAMÍLIA SPLITÃO SÉRIE EiV (INVERTER) ESTE BOLETIM TÉCNICO CANCELA E SUBSTITUI O BT RVT 37 i (JULHO/213) MANUAL DE PROGRAMAÇÃO E INSTALAÇÃO DO KIT KCO81
2 BT RVT 46 i Setembro / 214 Página 2/8 1. CUIDADOS A SEREM TOMADOS - Leia atentamente as instruções. - Qualquer falha em conduzir o processo de instalação / programação pode danificar o produto ou causar acidentes; - Antes de instalar, desconecte o fornecimento de energia elétrica. O não cumprimento deste simples ato, pode vir a ocasionar choques elétricos, danos no equipamento, pequenos curto circuitos e princípios de incêndio; - Quem instala esse produto dever ser capacitado e preparado para isso; - Selecione o local adequado para instalar o controlador. Deverá estar instalado de preferência a 1,5 m de altrura do piso, em áreas de boa circulação do ar refrigerado e longe de locais que contenha incidência de luz solar. Não deve estar atrás de portas ou armários ou ainda em ambientes externos. ( Motivo: o sensor de ar de retorno está acoplado ao mesmo ); - Depois de completar a instalação, confira se o produto está de acordo com essas instruções. 2. INTRODUÇÃO O Kit KCO81 vem composto por: - Uma caixa Termoplástica para ser instalado em casas de Máquinas ou no próprio Ambiente a ser Condicionado. - Um controlador ( Termostato ) que deverá ser instalado no Ambiente a ser Condicionado. Veja abaixo na Figura 1, todos os comandos executáveis do Controlador. 1 3 DISPLAY Modo de Operação Campo Principal Velocidade do Ventilador - Manual/Automático Indicação da Velocidade do Ventilador Unidade de Temperatura Função Bloqueada Set Point Porcentagem Relativa Horário Atual Dia da Semana 11 Atuador em Funcionamento 12 Campo Secundário 13 Intervalos de Tempo Ativos 14 Codificador -Empurrar e Girar ao Valor 14 FIGURA 1
3 BT RVT 46 i Setembro / 214 Página 3/8 3. MODOS DE OPERAÇÃO BOTÃO DESCRIÇÃO FUNÇÃO Mode MODO Modo de funcionamento da operação: pressione até que o modo desejado apareça. VENTILADOR Seleção da velocidade do ventilador: pressione para ligar ou desligar o ventilador. CLOCK Pressione: ativar/desativar as faixas horárias. Quando ativado o ícone acende. Pressione por 3 segundos: Acesso ao menu de configuração do relógio/hora. Use o botão - para selecionar as seguintes opções; CLOCK: data/hora atual, o selecionado começa a piscar, gire o botão - PUSH + para selecionar e pressione para confirmar. TIMEBAND: ajuste de faixa horária para cada faixa (máx 6). Pressione para definir o tempo de partida e o ponto de ajuste da temperatura correspondente. O ícone correspondente será mostrado ao lado, dependendo se a casa estiver ocupada, selecionar ESC para sair do processo e retornar a tela padrão. ESC: para sair. Depois de 1 segundos, retorna automaticamente ao menu principal. PUSH + LIGA/DESLIGA Liga/desliga, em alguns menus pressionando brevemente o botão é o mesmo que escolher ESC. - PUSH + BOTÃO Gire o botão para definir o valor e pressione para confirmar. PRESSIONANDO O BOTÃO 1 - Temperatura Set Point 2 - Temperatura de Sucção 3 - Pressão de Sucção 4 - SuperAquecimento 5 - Pressão de Descarga 6 - Retorna a Tela Principal TELA INICIAL Ao ligar o aparelho vai aparecer este símbolo na tela principal, significa que está inicializando. PISCANDO FIXO/PISCANDO COMPRESSOR Indica que o compressor está em lógica de aquecimento de cárter para Evaporar o fluído refrigerante misturado no óleo. Alarme piscando o Reset éautomático (AL 5 eal 6 ) Alarme fixo o Reset é Manual (AL 1, AL 2, AL 3, AL 4, AL 7, AL 8, AL 9, AL 1, AL 11, AL 12) O Compressor está em funcionamento. RESFRIA Indica que está em Modo Resfria. Indica que o Modo resfria está Desligado. LIGA/DESLIGA O símbolo aparecendo na tela significa que o evaporador está ligado. Desligado o símbolo não aparece. MENU ESPECIAL: Pressione MODE + juntos por 3 segundos para acessar o menu de alarmes,ativa somente se o ícone estiver ligado. Para acessar o menu de parâmetros, pressione + juntos por 3 segundos. Senhas diferentes podem ser inseridos para acessar o menu de parâmetros, que inclui; ADDR para definir a taxa de transmissão ( ' =48 bps, 1' =96 bps, 2' =192 bps); - Pcal para calibrar a sonda.
4 BT RVT 46 i Setembro / 214 Página 4/8 4. DADOS DIMENSIONAIS ,4 R5 42,7 R3 8,5 7 2, DESMONTAGEM DO KIT KCO81 6. MONTAGEM DO KIT KCO81 1 PASSO Encaixe uma chave de fenda no rasgo. 2 2 PASSO Pressione a chave de fenda para baixo para desencaixar o th Tune do transformador. 3 PASSO Desconecte o cabo do th Tune. click 3 1
5 BT RVT 46 i Setembro / 214 Página 5/8 7. PROCEDIMENTO DE LIGAÇÃO A ligação da comunicação deverá ser feita com cabo blindado, é necessário ligar todos os pólos: ( RX+/TX+) (RX-/TX-) e GND. Existem dois modelos de controladores em 22 V e 24 V. Quando o th Tune for 24 V deverá ser enviado junto ao controle um transformador 22 V / 24 V, deve ser fixado na hora do Start up pelo instalador. O th Tune não pode ficar com distância maior que 7 m do Condensador. O cabo de comunicação não pode ser passado junto com outros cabos de potência, o mesmo tem que ser passado separadamente, para se evitar interferências na comunicação. - Ao ligar a energia deve-se aguardar a inicialização do controle. - Após a inicialização do CPU, irá analisar o tempo que o Condensador Inverter ficou sem energia. - Caso o tempo seja maior que 1h3min, o mesmo irá entrar em processo de aquecimento. - O processo de aquecimento pode variar dependendo da temperatura do Cárter e da Pressão de Sucção. - Se o Set Point for menor que a temperatura ambiente e o Módulo Inverter estiver em aquecimento, os Módulos fixos entraram em funcionamento. - Após o tempo de aquecimento o Módulo Inverter irá funcionar normalmente. NOTA: VERIFIQUE A TENSÃO, ANTES DE INSTALAR 8. TEMPERATURA AMBIENTE SET POINT = X 9. ALARMES FIXA 1 FIXA 2 AL 1 SELO EVAPORADOR LIGA X,5 C LIGA X 1 C AL 2 INVERSOR COND. / MOTOR COND. AL 3 INVERSOR COMPRESSOR DESLIGA X 1 C DESLIGA X,5 C AL 4 PROTETOR DE SURTO AL 5 ALTO SUPERAQUECIMENTO AL 6 BAIXO SUPERAQUECIMENTO AL 7 DEFEITO TRANSDUTOR ALTA AL 8 DEFEITO TRANSDUTOR BAIXA AL 9 ALTA PRESSÃO DESCARGA AL 1 BAIXA PRESSÃO SUCÇÃO AL 11 FALHA NO SENSOR DE SUCÇÃO AL 12 FALHA NO SENSOR DO CÁRTER
6 BT RVT 46 i Setembro / 214 Página 6/8 1. PROGRAMAÇÃO HORÁRIA PARÂMETRO A1 A3 A7 A8 A9 A1 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 B1 B3 C1 C2 D1 D2 DESCRIÇÃO Número de Unidades Fixas Offset temperatura de sucção Hora liga seg sex Min liga seg sex Hora desliga seg sex Min desliga seg sex Hora liga sab Min liga sab Hora desliga sab Min desliga sab Hora liga dom Min liga dom Hora desliga dom Min desliga dom Feed Back do Inversor do Compressor Temperatura Cárter Habilita sensor externo (=Sensor th Tune 1=Sensor externo) Habilita programação horária (=Desliga 1=Liga) Funcionamento da Fixa 1 (=Desliga 1=Liga) Funcionamento da Fixa 2 (=Desliga 1=Liga) DEFAULT 2 Leitura Leitura Leitura Leitura A1- Ajuste da Quantidade de Unidades Fixas que existem no conjunto (na mesma Unidade Evaporadora). A3- Ajuste para Sensor de Temperatura Sucção. A7- Hora Liga de Segunda à Sexta. A8- Minuto Liga de Segunda à Sexta. A9- Hora Desliga de Segunda à Sexta. A1- Minuto Desliga de Segunda à Sexta. A11- Hora Liga Sábado. A12- Minuto Liga Sábado. A13- Hora Desliga Sábado. A14- Minuto Desliga Sábado. A15- Hora Liga Domingo. A16- Minuto Liga Domingo. A17- Hora Desliga Domingo. A18- Minuto Desliga Domingo. B1- Indica a Frequência de funcionamento do Compressor. B3- Informação da Temperatura do Cárter do Compressor. C1- Habilita/Desabilita Sensor Externo. C2- Habilita/Desabilita Programação Horária. D1- Status de Funcionamento da Fixa 1. D2- Status de Funcionamento da Fixa 2.
7 BT RVT 46 i Setembro / 214 Página 7/8 11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS -Alimentação: 22 VAC (+1% -15%), 5 / 6 Hz; - Potência: 2 VA - Condições de Operações: 1 T 6ºC, % U.R. non cond. - Condições de Armazenamento: -2 T 7ºC, % U.R. non cond. - PTI de Materiais Isolantes PCB: ,Material de Isolamento: PTI 275; - Classe de Proteção: IP2 - Classificação de acordo com a Proteção contra Choque Elétrico para ser integrado em 1 ou 2 aparelhos; - Montagem: Montado em Caixa de Distribuição 4x4"; - Opção: Aparente ou Embutida, conforme figura abaixo. EXEMPLOS DE INSTALAÇÃO 6 CAIXA EMBUTIDA 4 x 4 " CAIXA APARENTE 4 x 4 " TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR TERMOSTATO CAIXA APARENTE CAIXA EMBUTIDA NA PAREDE TERMOSTATO OBSERVAÇÃO: Transformador acompanha o Termostato.
8 BT RVT 46 i Setembro / 214 Página 8/8 12. SENSOR REMOTO (SOB CONSULTA) Para aplicações em que se faz necessária a aplicação de sensor remoto, deverá ser adquirido um sensor NTC1 K. LIGAÇÃO DO SENSOR REMOTO O sensor remoto é ligado através dos bornes SR1 e SR2, conforme a figura abaixo. NTC1 K SENSOR REMOTO PARA INSTALAÇÃO EM DUTOS HLD35493B Caso seja necessário o aumento do comprimento do cabo, o prolongamento deverá ser por cabo trançado blindado aterrado somente em uma das extremidades, e até no máximo de 1 m de distância do termostato para o sensor. OBSERVAÇÃO: Opção com sensor remoto sob consulta, pois se faz necessária alteração de parâmetros do termostato.
Manual de instalação Controlador Central TCONTCCM02A ADVERTÊNCIA DE SEGURANÇA Somente técnicos qualificados podem instalar e prestar assistência ao equipamento. A instalação, inicialização e manutenção