RD K 80 ½ - Aprovado UL - PDF
Download "RD K 80 ½ - Aprovado UL"
Benedicta Klettenberg da Rocha
1 Sprinklers Chuveiros Automáticos Fechados RD K 80 ½ - Aprovado UL Descrição do Produto Os sprinklers modelo RD são chuveiros automáticos fechados, acionados por uma ampola de vidro, que é um elemento termo fusível de temperatura predeterminada. Esses sprinklers são projetados para extinção e controle de incêndios. Em uma condição de incêndio, o calor faz com que o fluído contido no interior da ampola de vidro se expanda, estilhaçando o vidro e liberando o conjunto do selo com mola. A água flui do orifício até o defletor do sprinkler, que dispersa a água numa distribuição uniforme, para controlar ou extinguir um foco de incêndio. Sprinklers Tipo Pendente RD022 SSP RD023 SSP QR Características Conexão roscada macho de 1/2" e Fator K de 80 - no sistema métrico de unidades (5,6 no sistema americano); Disponibilidade de montagem upright (para cima) ou pendente; 2 opções de tempo de resposta, com ampola de 5mm de diâmetro para os sprinklers de resposta standard e com ampola de 3 mm de diâmetro para sprinklers de resposta rápida. Sprinklers Tipo Acabamento Os sprinklers modelo RD estão disponíveis com acabamento natural e acabamento cromado. RD026 SSU RD027 SSU QR Detalhes Técnicos Protetor de Ampola Diâmetro Nominal do Orifício: 1/2" (15 mm) Fator K: 80 (5,6) Tipo de rosca: 1/2" Pressão de Trabalho Máxima: 175psi (12bar) Pressão de Teste Hidrostático: 100% a 500psi (34bar) Peso: 57 gramas. Fornecido com protetor de ampola, para retirada após instalação DSE Outubro de 2011 Página 1 de 5
2 Modelos Disponíveis TEMPERATURA RESPOSTA ACABAMENTO FATOR LISTADO MODELO ROSCA ORIFÍCIO TIPO COR AMPOLA K: 80 UL Standard Rápida Natural Cromado 68ᵒC RD022* ½ ½ Pendente 68ᵒC RD022* ½ ½ Pendente 141ᵒC 141ᵒC 68ᵒC 68ᵒC ½ ½ 68ᵒC RD026 RD026* ½ ½ 68ᵒC RD026* ½ ½ 141ᵒC RD026 ½ ½ 141ᵒC 68ᵒC 68ᵒC RD027 ½ ½ Nota: * Sprinklers em estoque para entrega imediata. Os demais, sob consulta. DSE Outubro de 2011 Página 2 de 5
3 Área de Cobertura Para informações sobre área de cobertura e posicionamento dos sprinklers, consulte as recomendações da norma NFPA 13 (Standard for the Installation of Sprinkler Systems) e/ou a norma NBR (Proteção Contra Incêndio Por Chuveiros Automáticos), sempre em suas versões atualizadas. Os detalhes a seguir são mostrados somente para fins informativos: Distribuição de Água para Sprinkler Pendente Teto Pressão de entrada de 2 barg Pressão de entrada de 0,5 barg 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Altura em Metros Chão Raio em Metros 0, Distribuição de Água para Sprinkler Teto Pressão de entrada de 2 barg Pressão de entrada de 0,5 barg 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Altura em Metros Chão Raio em Metros 0, Pressão em psig Pressão em PSIG Vazão em gpm Somente Curva Parcial 260 Pressão Máx. 175 psig Somente Curva Parcial Pressão Máx. 1.2 mpa Vazão em L/min Pressão em mpa 1.2 DSE Outubro de 2011 Página 3 de 5
4 1.13/32 (35.5mm) 2.3/16 (55mm) 2.3/16 (55mm) 1.3/16 (30.2mm) FIGURA A Dimensões dos SPK Modelos RD026 e RD027 FIGURA B Dimensões dos SPK Pendentes Modelos RD022 e RD023 FIGURA C Chave série 20 Instalação 1. Todos os sprinklers devem ser instalados e mantidos de acordo com as orientações deste catálogo e em conformidade com os padrões atuais das normas NFPA 13 e NBR É responsabilidade do instalador estar ciente das normas e demais requisitos, sendo que a não observação dos mesmos, anulará qualquer garantia. 2. Para assegurar que a densidade mínima seja atendida, a tubulação e a pressão do sistema devem ser corretamente dimensionadas. 4. Antes da instalação, sempre verifique se os sprinklers que serão instalados são do modelo correto, assim como também a posição de instalação, diâmetro do orifício, temperatura, tipo de resposta e acabamento. 5. Os sprinklers upright devem ser montados para cima e os sprinklers pendentes devem ser montados para baixo. 6. Use somente pasta ou fita de Teflon na montagem, com aplicação somente nas roscas externas. 3. A fim de evitar danos mecânicos, os sprinklers devem ser instalados após a tubulação ter sido posicionada. Quaisquer sprinklers danificados devem ser substituídos. Caso haja um vazamento na rosca do sprinkler, remova o sprinkler, aplique nova vedação e reinstale. Furo ø 57 mm 7. Ajuste manualmente o sprinkler à conexão roscada. Em seguida, use a chave de sprinkler correta (Série 20 Conforme Figura C) para ajustar o sprinkler à conexão. Assegure-se de que a chave de sprinkler permaneça nivelada ao ajustar o sprinkler. Uma montagem isenta de vazamento requer torque de 9,5 a 19 Nm. Isto significa que uma força tangencial de 6,35 a 12,7 kg aplicada por meio de uma alavanca de 6 (150 mm) oferecerá o torque adequado. Os níveis de torque acima de 29 Nm podem distorcer o selo do orifício e resultar em vazamento. Profundidade de recesso máximo 1/2" (12,7 mm) 73 mm FIGURA D 8. Remova o protetor da ampola do sprinkler antes da colocação do sistema em funcionamento. Nota: Quando da instalação dos sprinklers modelo RD022 e o RD023 (estilos pendente) com canoplas de recesso, a profundidade de ajuste máxima é de 1/2'' (12,70 mm). (Consulte a Figura D ao lado). * Teflon é um produto e marca registrada da E. I. DuPont. DSE Outubro de 2011 Página 4 de 5
5 Cuidados e Manutenção Os sprinklers devem ser cuidadosamente manuseados e armazenados em ambientes onde a temperatura não exceda 38ᵒC. Os sprinklers nunca devem ser pintados, laminados, recobertos ou modificados após terem deixado a fábrica. Não instale sprinklers que tenham sido derrubados ou danificados de qualquer maneira. As recomendações de instalação podem ser encontradas nas normas específicas, que contêm as diretrizes sobre os requisitos mínimos de inspeção e manutenção, com objetivo de auxiliar os usuários a cumprir com sua responsabilidade e assegurar que os sistemas de sprinklers e todos os seus componentes sejam mantidos de acordo com as condições adequadas à operação. Garantia O período de garantia é de um ano a partir da data de envio do produto. Para obter detalhes completos, consulte os nossos Termos e Condições de Venda. Informações de Pedido Especifique: modelo, rosca, diâmetro do orifício, tipo de instalação, temperatura de operação, tipo de resposta, acabamento, fator K e aprovações necessárias. Sempre solicite e use uma Chave Série 20 para a instalação dos sprinklers. UL - Underwriters Laboratories Sediado nos Estados Unidos há mais de 110 anos, o Underwriters Laboratories Inc., é uma organização independente, especializada no desenvolvimento e aplicação de normas técnicas relativas à qualidade de equipamentos de segurança. O UL possui cerca de 60 laboratórios e já testou mais de produtos, tendo desenvolvido aproximadamente 900 normas técnicas. Todo equipamento que possui a marca UL LISTED reconhecidamente faz parte da lista de produtos fabricados sob as mais rigorosas normas técnicas de qualidade existentes. A certificação UL é voluntária e sua manutenção é altamente dispendiosa, ou seja, somente empresas de alto nível conseguem conquistá-la e mantê-la em seus produtos. Nota Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, entre em contato com a ARGUS: ou Matriz - Vinhedo/SP (19) Filial Belo Horizonte (31) Filial Rio de Janeiro (21) Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio ltda. DSE Outubro de 2011 Página 5 de 5