Existem correntes de fuga naturais não relevantes. Quando houver falha (corrente de fuga) a somatória será diferente de zero, o que irá induzir no secundário uma corrente residual que provocará, por eletro magnetismo, o disparo do dispositivo DR (desligamento do circuito), desde que a fuga atinja a zona de disparo do dispositivo DR. Dispositivo DR entende-se também como um dos vários dispositivos a corrente de fuga, a qual tem finalidade desligar a rede de fornecimento de energia elétrica, o equipamento ou instalação que ele protege, na ocorrência de uma corrente de fuga que exceda determinado valor, sua atuação é rápida, menor que 0,2 segundos.
Este dispositivo é facilmente instalado diretamente no quadro de distribuição de energia elétrica. Os seus benefícios são tão importantes que a Norma de instalações elétricas – NBR5410 torna a sua instalação obrigatória nos alimentadores de áreas perigosas tais como: cozinhas, banheiros, áreas externa de residências, prédios públicos, supermercados, shoppings, hotéis e outras instalações públicas e privadas.