Sistemas de combate a incêndio: o que preciso saber para começar meu projeto? – AltoQi
Mas antes de começar a desenvolver seu projeto de fato, é preciso estar atento às normas, além de realizar a análise rigorosa da estrutura e o levantamento dos riscos.
Quais são as exigências normativas?
De acordo com a NBR 13714 – 2000, edificações que possuem área construída superior a 750 m² e/ou altura superior a 12 metros devem, obrigatoriamente, contemplar sistemas hidráulicos preventivos de combate a incêndio.
Faz-se importante salientar que essas edificações são classificadas em grupos, de acordo com o porte e ocupação, a fim de que os sistemas implementados sejam coerentes com o número de pavimentos e pessoas, por exemplo. Todos os grupos podem ser consultados através da norma.
Baixe gratuitamente: Checklist e feedback para projetos hidráulicos
Elementos dos sistemas de combate a incêndio
Além das considerações normativas, os diferentes estados do país também definem regras distintas para a implementação dos elementos que compõe um sistema preventivo. Por isso, é fundamental estar atento ao que preconiza os órgãos regulamentadores do estado em que a obra será executada.
O livro "A segurança contra incêndio no Brasil", disponível para download gratuito através do site do Corpo de Bombeiros de SP, apresenta a água como o mais completo agente extintor, além de ser também o mais utilizado através das redes de hidrantes e chuveiros automáticos.
Aqui no blog nós já falamos especificamente sobre a norma para projetos com sistema de Sprinkler.
Nessa publicação vamos nos aprofundar mais sobre a norma aplicada às redes de hidrantes.
[WEBINAR GRAVADO] Série: meu primeiro projeto de incêndio e agora? Noções Básicas, Conceitos teóricos e Ferramenta Computacional
Aplicação da rede de hidrantes segundo a NBR 13714 – 2000
Para atender aos requisitos normativos, os sistemas de hidrantes são divididos em três categorias principais que definem o tipo de esguicho, diâmetro e comprimento da mangueira, além da saída e vazão. Cada uma dessas categorias serão aplicadas, com base no grupo das edificações, como já comentamos.
Além disso, a norma prevê que o tempo de funcionamento do sistema deve ser de 60 minutos para os tipos 1 e 2, e 30 minutos para o tipo 3.
Dimensionamento: a relação entre vazão e pressão nas redes de hidrantes
O cálculo dos componentes pode ser fator decisivo para que se obtenha sucesso com o propósito central do sistema preventivo, isto é, salvar vidas.
Assim, para que as mangueiras ou os mangotinhos tenham a pressão adequada, é necessário que o projetista considere a perda de carga e, principalmente, a relação entre vazão e pressão que, onde entra a aplicação do que chamamos de Fator K.
No próximo post vamos explicar, passo a passo, como aplicar o Fator K no esguicho, além de outras informações técnicas importantes para o desenvolvimento de seu projeto.
Você tem alguma dúvida ou sugestão de conteúdos para os próximos posts? Informe aqui nos comentários.