EQUALIZAÇÃO "Equalization tank – EQ" - ppt carregar
PublicouGiovanni Malta Alterado mais de 6 anos atrás
Apresentação em tema: "EQUALIZAÇÃO "Equalization tank – EQ""— Transcrição da apresentação:
1 EQUALIZAÇÃO "Equalization tank – EQ"
Tratamentos primários de efluentes líquidos EQUALIZAÇÃO "Equalization tank – EQ"
2 OBJETIVOS DA EQUALIZAÇÃO
Resolver questões relacionadas com variabilidade das características físico-químicas da maioria dos efluentes líquidos; Minimizar as variações de caudais de efluentes específicos, de tal modo que o caudal final se torne constante ou quase constante para o tratamento posterior; Neutralizar diferentes efluentes – p.ex.; pH; Minimizar/Uniformizar as concentrações de CBO, (carência bioquímica de oxigênio) – termo europeu – BR – é DBO
3 BENEFÍCIOS DA EQUALIZAÇÃO:
O tratamento biológico é facilitado porque são evitados, ou minimizados, os choques de carga orgânica, substâncias inibidoras podem ser diluídas e o pH pode ser estabilizado; A quantidade de efluente e a eficiência do segundo decantador são melhoradas pela carga constante de sólidos; No tratamento químico, há melhor controle de alimentação de produtos químicos;
5 EQUALIZAÇÃO EM PARALELO
Gradeamento Caixa de areaia Homgenizador Tratamento Primário TRATAMENTO Secundário EQUALIZAÇÃO Efluente final Efluente Bruto EQUALIZAÇÃO EM SÉRIE EQUALIZAÇÃO EM PARALELO
6 M – Midnight – meia-noite / N – Noon – meio-dia
Diagramas esquemáticos para a determinação do volume de equalização necessário para os dois padrões típicos de vazão.
7 Interpretação dos diagramas:
Na curva padrão A, no ponto de tangência mais baixo a bacia de equalização está vazia. Acima deste ponto a bacia começa a encher até estar completamente cheia à meia-noite. Na curva padrão B a bacia estará completamente cheia no ponto de tangência mais alto - volume maior em 10 a 20% do valor teórico, porque: A operação contínua de equipamentos de aeração e mistura não permitem o completo esvaziamento da bacia, apesar de estruturas especiais poderem ser construídas. O volume deve ser tal que possa acomodar os volumes de recirculação esperados no sistema. Poderá haver variações de vazão imprevistas.
8 Determine o volume necessário ao tanque de equalização:
9 SOLUÇÃO DE TRÊS PASSOS:
O primeiro passo é fazer a curva de vazão acumulada expressa em m3. Isto se faz convertendo a vazão de ft3/s em m3/s e depois, verificar a vazão em m3/h, da seguinte maneira: 1 m3 = 35,31467 ft3; 1 1h = 3600 s Calculando-se desta forma para todos os pontos e somando a vazão horária calculada à vazão acumulada subsequente obtém-se a curva de vazão acumulada
10 O segundo passo - GRÁFICO DOS VOLUMES ACUMULADAOS
V=4250 m3 Volume acumulado (m3) TEMPO (HORAS)
11 Determine o efeito da bacia de equalização na taxa de carga de DBO
Determine o efeito da bacia de equalização na taxa de carga de DBO. O meio mais fácil é calcular, começando com o período em que a bacia está vazia (entre 8 e 9 h da manhã). Neste período de tempo é que se começam a fazer os cálculos. O primeiro passo é calcular o volume líquido no tanque de equalização no final de cada período de tempo. Isto é feito pela subtração da vazão equalizada (média) da vazão de entrada. Usando este valor, o volume acumulado no tnque é calculado por: Veq = Vpa + Ve - Vs Veq = volume no tanque de equalização ao final do período atual; Vpa = volume no tanque de equalização ao final do período anterior; Ve = volume entrando no tanque de equalização; Vs = volume à saída do tanque de equalização. Assim, usando os valores da tabela original, o volume na bacia de equalização no período entre 8 e 9 h é calculado como se segue:
13 = vazão média horária = 1105,6 m3/h
Usando os dados da coluna 2 tabela acima, a concentração é calculada como se segue: Para o período entre 8 e 9h: Para o período entre 9 e 10h: Na coluna 5 estão registrados todos os valores de concentração calculados da mesma maneira. O terceiro passo é calcular a carga de DBO usando a seguinte expressão: = vazão média horária = 1105,6 m3/h Na coluna 6 estão anotadsos todos os valores de carga de DBO calculados da mesma maneira.
14 EFEITODA EQUALIZAÇÃO NO CAUDAL E CBO
16 2º Exemplo – Avaliação do pH
Num Tanque de equalização de 24 m3 para pH Volume (m3) pH [H+] [H+]*Volume 5 2 0,01 5,00E-02 10 1E-10 5,00E-10 14 11 1E-11 1,40E-10 pH Médio 2,08E-03 2,7
17 Acessórios Operacionais de tanques de equalização
equipamentos para limpeza de sólidos ou gorduras que tendem a acumular nas paredes da bacia; uma sistema de emergência para extravasar o caudal no caso de falha no sistema de bombas; um sistema para remover espuma e material sobrenadante; spray de água para prevenir o acúmulo de espuma nos lados da bacia caso espuma venha a ser um problema. os sólidos removidos dos tanques de equalização devem retornar ao início do sistema para processamento.
18 Para efluentes com sólidos suspensos de aproximadamente 220 mg/L é necessário um misturador na faixa de 0,004 a 0,008 kW/m3 de estocagem. Para manter uma condição aeróbica na bacia deve haver um suprimento de ar de 0,01 a 0,015 m3/m3.min. Em tanques de equalização com tempo de detenção menor que 2 horas não é necessária aeração. Uma forma de prover boa mistura e aeração é usar aeradores mecânicos. Chicanas são necessárias para garantir uma mistura completa