SISTEMA AUTOMÁTICO PARA MEDIÇÃO DE RENDIMENTO DE GRUPOS HIDRO-GERADORES APLICADO A PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS - UM ESTUDO DE CASO NA PCH ERVÁLIA C. - ppt carregar
PublicouCamille Correia Alterado mais de 4 anos atrás
Apresentação em tema: "SISTEMA AUTOMÁTICO PARA MEDIÇÃO DE RENDIMENTO DE GRUPOS HIDRO-GERADORES APLICADO A PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS - UM ESTUDO DE CASO NA PCH ERVÁLIA C."— Transcrição da apresentação:
1 SISTEMA AUTOMÁTICO PARA MEDIÇÃO DE RENDIMENTO DE GRUPOS HIDRO-GERADORES APLICADO A PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS - UM ESTUDO DE CASO NA PCH ERVÁLIA C. B. Martinez, L. A. Aguirre, J. Nascimento Filho Escola de Engenharia da UFMG J. C. Ragone Lopes, A. Albuquerque Filho, S. R. Abreu Companhia Força e Luz Cataguazes Leopoldina
2 SUMÁRIO Objetivos de médio prazo Objetivos de curto prazo
Componentes do sistema Sistema hidráulico Sistema eletrônico Sistema de software Resultados parciais
3 OBJETIVOS DE MÉDIO PRAZO
Desenvolvimento de um sistema que permite identificar o rendimento de grupos geradores de PCH's Desenvolvimento de um sistema de autodiagnóstico do sistema equipamento Desenvolvimento de um sistema de detecção de falhas do sistema de adução
4 OBJETIVOS DE CURTO PRAZO
Desenvolvimento de um sistema para medição de vazão aduzida em grupos hidro-geradores de baixo custo e com tecnologia própria Subsistema hidráulico Subsistema eletrônico Subsistema de software
5 O SISTEMA FOI INSTALADO NA USINA HIDRELÉTRICA DE ERVÁLIA QUE POSSUI AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS : - POTÊNCIA INSTALADA - 6,9 MW; - GERAÇÃO MÉDIA ANUAL – MWH /ANO; -FATOR DE CAPACIDADE – 0,5; -TUBULAÇÃO DE AÇO – 1450 M E DIÂMETRO DE 1,00 M; - TURBINA TIPO PELTON; FABRICANTE – ALSTOM; POTÊNCIA NOMINAL – 6,9 MW; QUEDA DE PROJETO – 350 M; VAZÃO NOMINAL – 2,40 M3/S; - GERADOR TOSHIBA; POTÊNCIA NOMINAL – 7,5 MW; FATOR DE POTÊNCIA – 0,8; TENSÃO NOMINAL – 6,9 KV.
6 ESQUEMA DA LOCALIZAÇÃO DO PITOT EM RELAÇÃO A BARRAGEM DA USINA DE ERVÁLIA.
Tubulação forçada 50 m 30m Pitot Barragem 250 m
Sensor de pressão diferencial piezoresistivo Amplificador de instrumentação Ajuste de zero (off-set) e ganho Filtro passa baixas Transmissor de corrente (4 a 20 mA) Indicador (display) de cristal líquido
11 Sistema de Software Aquisição de dados via placa I/O (*)
Cálculo de rendimento Apresentação de resultados Criação de arquivos (*)
13 Resultados Parciais
14 Etapas Sendo Executadas Calibração do Pitot em Laboratório Reprojeto da eletrônica Trabalhos futuros (curto prazo) análise de incertezas; influência da temperatura.
15 AGRADECIMENTOS À Companhia Força e Luz Cataguazes Leopoldina / Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo À Universidade Federal de Minas Gerais
Carregar ppt "SISTEMA AUTOMÁTICO PARA MEDIÇÃO DE RENDIMENTO DE GRUPOS HIDRO-GERADORES APLICADO A PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS - UM ESTUDO DE CASO NA PCH ERVÁLIA C."