Recarga de Extintores - Brasinil Equipamentos de Segurança
Muitas pessoas podem imaginar que o extintor é um equipamento supérfluo e ultrapassado. Porém estatísticas mostram que cerca de 95% dos incêndios se desenvolveram a partir de minúsculos focos, tais como aqueles originados de curto circuitos, pontas de cigarro jogadas inadvertidamente, etc. Se esses pequenos focos fossem combatidos de início, enquanto o fogo estava pequeno, de fácil controle e extinção, certamente o pavoroso incêndio não ocoreria
Extitores Portáteis
Os aparelhos portáteis possuem peso de até 20 Kg
extintor veícular
Exintores de Parede
Os Extintores veículares são de PQS de 01 a 12 Kilos
Os Extintores de parede podem ser fixados na parede, são AP 10 Litros, PQS de 04 a 12 Kilos, CO2 de 04 a 06 Kilos e de espuma mecânica de 09 a 10 Litros.
Os extintores não portáteis possuem peso total maior que 20 kilos.
carreta rebocável pqs 250 Kilos
extintores fixos co2
Os Extintores não portáteis são divididos em carretas sobre rodas, sistema fixo e rebocáveis.
ás Carbônico (CO2) - Classe B e C.
Espuma Mecânica - Ideal - para classe B e eficiente na classe A.
Classe A - Incêndio em materiais sólidos, como madeira, papel, tecido, etc.
Esses materiais apresentam algumas propriedades como: deixam resíduos quando queimados , queimam em superficie e em profundidade.
Classe B - Incêndio em líquidos, inflamáveis, graxas e gases combustíveis.
Esses materiais apresentam algumas propriedades como: não deixam resíduos quando queimados e queimam somente em superfícies.
Classe C - Incêndio em equipamentos elétricos energizados, como máquinas elétricas, quadros de força, etc. A extinção deve ser feita por agente extintor que não conduza eletricidade.
Classe D - Incêndio que tem como combustível os metais pirofóricos, como magnésio, selênio, antimônio, lítio, potássio, alumínio fragmentado, zinco, titânio, sódio, urânio e zircônio. – muito utilizado em empresa
MANUTENÇÃO NIVEL I - INSPEÇÃO
1. Verificação das condições do extintor;
2. Verificação do manômetro, válvula mangueira;
3. Verificação da NR 23
Identificação do proprietário do extintor:
Identificação completa do extintor:
I. A garantia da qualidade dos serviços é o selo de identificação de conformidade
Desmontagem completa do extintor de incêndio;
Verificação da necessidade de o recipiente ou cilindro ser submetido ao ensaio hidrostático;
Inspeção visual das roscas dos componentes removíveis e verificação dimensional para as roscas crônicas dos cilindros para extintores de incêndio com carga de dióxido de carbono (CO2) e cilindros para gases expelentes;
Regulagem da válvula de alívio, de forma que a abertura da válvula ocorra entre 1,6MPa e 1,8MPa (16kgf/cm2 e 18kgf/cm2);
Regulagem estática do regulador de pressão, de forma que permita a pressurização do recipiente para o agente extintor até atingir uma pressão estática de 1,4MPa (14kgf/cm2);
Verificação do indicador de pressão, conforme ensaios previstos, o qual não poderá apresentar vazamento e deverá indicar marcação correta quanto à fixação de operação;
Avaliação de todos os componentes do extintor de incêndio, podendo acarretar na realização de ensaios e substituição dos componentes que não atendam as especificações técnicas, sendo que os ensaios de componentes devem ser realizados sempre que exigido o ensaio hidrostático do recipiente ou cilindro;
Fixação dos componentes roscados com aperto adequado;
Substituição do quadro de instruções, adequado ao tipo e modelo do extintor;
Realização do ensaio de vazamento;
Fixação da etiqueta auto-adesiva contendo declaração e condições de garantia.
6. Ensaio hidrostático do recipiente ou cilindro;
1. Remoção da Tinta por decapagem com granalha de aço. Conforme norma NBR 13485
2. Fosfatizar o extintor com o fundo prime
4. Secagem da Pintura
extintor decapado
extintor pintado
Cabela de Capacidade Extintora
1- Anel de vedação (borracha nitrílica ø26x4)
2- Subconjunto da haste (latão)
3- Mola (aço inox)
4- Bucha plástica (PP)
5- Tubo sifão (PVC rígido ø14x2mm)
6- Mangueira (PVC 420 x ø5.2mm)
7- Manômetro 1.4 MPa
8- Suporte (aço bicromatizado)
9- Cordão (polietileno)
10- Trava (aço bicromatizado)
2- Subconjunto da haste (latão PLUS)
6- Mangueira (Borracha 500mm)
11- Suporte para mangueira (plástico)
12- Saia (plástico)
- Conjunto válvula (vávula latão)
1- Mangueira (borracha)
2- Conj. apag (aço plástico)
3- Empunhadura (PVC)
4- Difusor (Polietileno)
5- Tubo sifão (Alumínio)
6- Suporte (aço bicromatizado)
Extintor de incêndio tipo água pressurizada com classe A. confeccionado em chapa de aço inox pressurizado com válvula em latão forjado tipo intermitente, manômetro capacidade 0 a 21 Kgf, acabamento escovado conforme norma NBR 11715 ABNT de fabricação e para performance de capacidade extintora conforme