MANUAL RÁDIO MODEM COMPACTO 900 MHz RMC PDF
Download "MANUAL RÁDIO MODEM COMPACTO 900 MHz RMC-900"
Geovane Bardini Barros
1 MANUAL RÁDIO MODEM COMPACTO 900 MHz RMC-900 Versão 1.00 Agosto 2012 Infinium Automação Industrial Ltda
2 1. APRESENTAÇÃO O rádio modem RMC-900 foi projetado para utilização em sistemas de telecomando e telemetria ou para transmissão de dados utilizando um canal serial RS-232 ou RS-485. Invólucro compacto e custo reduzido o transceptor estabelece comunicação serial entre computadores, CLP s e instrumentos diversos. Características de Destaque: Comunicação transparente; Baixo custo com excelente desempenho; Configuração simples e rápida; Dispensa programação / configuração via software; Livre de licença; Interfaces serial RS-232 ou RS-485 configurável; 2. APLICAÇÕES Comunicação sem fio entre CLP s ou equipamentos seriais com baixo custo; Comunicação entre CLP s e sistema de supervisão e controle (SCADA); Sistemas de Telemetria e Telecomando; Comunicação transparente entre dispositivos seriais RS232 e RS485; Conversão de interfaces seriais RS232 e RS485 com transmissão de dados sem fio;
3 3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS TRANSCEPTOR RMC-900 Potencia RF 500mW (+27dBm) Alcance Até 16Km * Baud Rate bps Sensibilidade do receptor -110 dbm Faixa de operação 915,00 916,40 MHz Modulação GFSK Topologia de rede Ponto a ponto e ponto-multiponto Número de canais 8 (oito) Separação entre canais 60 db Impedância da Antena 50 Ω Conexão Antena SMA Fêmea Interface Serial RS-232 e RS-485 (Configurável) Alimentação de 10 a 30 VCC Consumo 100 ma durante transmissão e 15 ma fora de transmissão (em 12 V). Temperatura de Operação -20 a +60 C Umidade 10% a 90% (não condensante) Dimensões 23 x 75 x 105 mm (L x A x P) Peso 90 g Material Gabinete ABS com fixação para trilho DIN * com visada em campo aberto, de acordo com projeto teórico de rádio enlace. 4. ALCANCE À distância para automação através do Transceptor RMC-900, varia de acordo com a topografia do local. Tratando-se de uma topografia plana podemos ter um alcance de aproximadamente 16 Km. No caso de uma topografia acidentada o alcance varia de 0 à 15 km. Em caso de regiões montanhosas a automatização poderá ser executada com antenas repetidoras ou ainda optar por outros equipamentos da INFINIUM Automação.
4 5. TOPOLOGIAS DE COMUNICACAO O transceptor RMC-900 pode operar em sistemas ponto a ponto, ponto multi-ponto ou ainda com diversos equipamentos na mesma área. 5.1 PONTO A PONTO A rede ponto a ponto consiste de um simples par de transceptores. Este tipo de configuração pode, por exemplo, estabelecer comunicação entre um CLP e uma estação de supervisão, ou ainda um Instrumento de Campo com interface RS-232 ou RS-485 e um CLP ou Computador. 5.2 PONTO MULTIPONTO Sistemas Ponto-Multiponto possuem uma estação central e diversas outras unidades chamadas remotas.
5 6. INSTALAÇÃO O conjunto de instruções a seguir define os principais pontos que o usuário deve observar na instalação do Transceptor RMC-900: a) O Transceptor deve ser instalado em uma caixa ou painel que possua vedação completa contra poeira, respingos de água, óleo e produtos corrosivos. Esta caixa ou painel também deve protegê-lo contra choques mecânicos, vibrações mecânicas e altas temperaturas (acima de 55 C). b) Deve-se evitar que os equipamentos sejam montados no mesmo painel de transformadores, Contatores, Solenóides ou outros componentes eletromecânicos que possam produzir ruídos eletromagnéticos. c) Deve ser escolhida uma rede de alimentação isenta de ruído e com o mínimo de flutuação possível para a alimentação do Transceptor. d) Evitar a passagem dos cabos de RF, dados e alimentação próximos a cargas indutivas como motores, contatores, solenóides, válvulas.
6 6.2 CANAL SERIAL A interface serial segue a norma EIA232 e EIA485, com relação aos níveis de tensão. A conexão é feita através de um conector RJ-45 fêmea de acordo com a pinagem abaixo: PINAGEM CONECTOR SERIAL RJ-45 PINO DECRIÇÃO SENTIDO 1 D- RS485 * - 2 RXD Recepção de dados (D+)* Saída 3 TXD Transmissão de Dados (D-)* Entrada 4 D+ RS485 * - 5 GND - 6 Não Conectado - 7 Não Conectado - 8 Não Conectado - * Função RS-485 selecionado 6.3 INDICADORES O painel frontal possui Led s indicadores que tem as seguintes funções: LED Alim TX RX FUNÇÃO Indica que o Rádio Modem está ligado Indica Transmissão em curso Indica Recepção em curso
7 6.4 BORNES BORNE +V Alimentação Positivo 0V Alimentação Negativo 0V Alimentação Negativo DESCRIÇÃO BORNE UAR SER CM DESCRIÇÃO ABERTO -> 8E1 (paridade even) / 801 / 9N1 / 7E2 FECHADO com CM -> 8N1 (sem paridade) / 7E1 ABERTO -> ativa a porta serial RS232 FECHADO com CM -> ativa a porta serial RS485 Comum, utilizado em conjunto com os bornes UART e SER usado para escolha da interface serial, 6.4 ESCOLHA DE FREQUENCIA DE OPERAÇÃO A escolha da freqüência de operação do rádio modem é determinada pelos bornes F1,F2,F3 e CM. Os bornes mostrados em azul referem-se aos bornes que devem estar ligados para selecionar a freqüência desejada de acordo com a tabela. CM CM CM MHz CM CM CM MHz CM CM CM MHz CM CM CM MHz CM CM CM MHz CM CM CM MHz CM CM CM MHz CM CM CM MHz
8 7. ANTENAS 7.1 ANTENAS DIRECIONAIS As antenas direcionais são aquelas que transmitem ou recebem sinais de uma única direção. Esses sinais podem ser irradiados na horizontal ou na vertical. Nos equipamentos usados para telecomando e telemetria convém utilizar antenas na polarização vertical. 7.2 ANTENA OMNIDIRECIONAL Para casos onde se encontra uma topologia multi-ponto e as unidades encontramse localizadas em direções diferentes em relação ao transmissor, recomenda-se à utilização de uma Omnidirecional.
9 8. MONTAGEM DOS CONECTORES A correta montagem dos conectores de RF é de fundamental importância para o correto funcionamento dos equipamentos transmissores de receptores de rádio freqüência. 8.1 LINHA N 1) Remover 12,7mm da capa de vinil. Quando se usa cabo com blindagem dupla remover 14,5mm. 2) Desfiar a blindagem como mostra a figura ao lado. Expor 6,3mm do condutor central e estanhá-lo. 3) Fechar os fios da blindagem e introduzir a porca, a arruela metálica, arruela neopreme e a arruela cônica sobre a blindagem até encostar na capa de vinil como mostra a figura 3. 4) Dobrar para trás a blindagem sobre a arruela cônica e apará-la. Soldar o contato ao condutor central, evitar excesso de calor e solda, mantenha limpa a superfície externa do contato. 5) Introduzir o corpo do conector, fazendo o contato entrar pelo furo do isolador. Rosquear a porca no corpo do conector utilizando chaves adequadas. ATENÇÃO: APÓS A MONTAGEM DOS CONECTORES É NECESSÁRIO TESTÁ-LOS COM UM MULTÍMETRO (OHMÍMETRO) PARA VERIFICAR SE A MALHA NÃO FICOU EU CURTO CIRCUITO COM O CONDUTOR CENTRAL.
10 8.2 LINHA UHF COM REDUTOR MONTAGEM P/ CABO RGC-58 E RGC-59 1) Cortar a ponta do cabo e remover 18mm da capa de vinil. Introduzir a capa do conector e o adaptador redutor no cabo. 2) Desfiar e dobrar a blindagem para trás. 3) Encostar o adaptador redutor conforme a figura 3. Acomodar corretamente a blindagem sobre a parte extrema do redutor e expor 15mm do condutor central e estanhá-lo. 4) Introduzir o conector rosqueado no redutor. Retirar a blindagem através dos furos do conector e soldar. Soldar o condutor central no pino, Para complementar, rosquear a capa. ATENÇÃO: APÓS A MONTAGEM DOS CONECTORES É NECESSÁRIO TESTÁ-LOS COM UM MULTÍMETRO (OHMÍMETRO) PARA VERIFICAR SE A MALHA NÃO FICOU EU CURTO CIRCUITO COM O CONDUTOR CENTRAL.
11 8.3 LINHA UHF CABO RGC-213 1) Remover 25mm da capa de vinil e expor 15mm do condutor central. Aparar a blindagem expondo 1,6mm do dielétrico. Estanhar o condutor central e a blindagem. 2) Introduzir o condutor rosqueando no cabo até o limite máximo. Retirar a blindagem e soldar nos furos existentes. Soldar o condutor central no pino do conector. Para complementar, rosquear a capa. ATENÇÃO: APÓS A MONTAGEM DOS CONECTORES É NECESSÁRIO TESTÁ-LOS COM UM MULTÍMETRO (OHMÍMETRO) PARA VERIFICAR SE A MALHA NÃO FICOU EU CURTO CIRCUITO COM O CONDUTOR CENTRAL.
12 10. GARANTIA 1 - A INFINIUM garante seus equipamentos contra defeitos de fabricação pelo prazo de doze meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal. 2 - A garantia compreende o conserto ou substituição, a nosso critério, dos equipamentos desde que efetivamente constatado o defeito. 3 - Para a efetivação da garantia, a INFINIUM deve receber em sua fábrica os equipamentos em questão. Após o conserto os mesmos estarão disponíveis ao cliente na fábrica. Fica por conta do cliente, responsabilidade e despesas de transporte destas mercadorias. 4 - Os equipamentos deverão ser enviados a INFINIUM acompanhados de nota fiscal e um relatório contendo os problemas detectados pelo cliente. 5 - A garantia perde seu efeito quando: - Os equipamentos forem violados ou sofrerem alterações sem autorização expressa por escrito pela INFINIUM. - Os equipamentos não forem instalados seguindo rigorosamente as instruções do manual técnico. - Os equipamentos sofrerem acidentes ou danos provocados por agentes externos. 6 - A garantia não é válida para: - Defeitos provocados por mau uso ou instalação inadequada dos equipamentos. - Danos ocasionados por agentes externos tais como inundações, terremotos, tempestades elétricas, problemas de rede elétrica de alimentação, vibrações excessivas, altas temperaturas e quaisquer outros que estejam fora das condições normais de armazenamento, transporte e uso deste equipamento. - Danos ocasionados a máquinas, processos e pessoal, ocasionados por mau funcionamento destes equipamentos. 7 - A garantia é expressa em termos de performance dos equipamentos de acordo com suas características técnicas expressas claramente no manual. Não compreende, portanto a garantia de performance do sistema onde são empregados os equipamentos INFINIUM, ficando esta ao encargo do engenheiro responsável pelo projeto deste sistema. Por sistema entende-se o conjunto "equipamento eletrônico INFINIUM, sensores e transdutores, acionamentos e mecânica, etc ". 8 - A INFINIUM não se responsabiliza por quaisquer outros termos de garantia que não os expressos aqui.
CONTROLADOR PROGRAMÁVEL Conn-FLEX MANUAL DO HARDWARE Versão 2.00 Abril de 2014 Infinium Automação Industrial Ltda site: www.infiniumautomacao.com.br email: contato@infiniumautomacao.com.br 1. APRESENTAÇÃO
Manual de Instalação. - Página 1 -
Manual de Instalação - Página 1 - Índice Geral Manual de Instalação Aspectos Gerais...3 Extensão de uma Linha Telefônica Domiciliar...4 Acesso à Internet...5 Serviços Conjugados...6 Enlace Repetidor...7