Instalação aquecimento pavimento radiante elétrico com cabos de aquecimento - Artigos técnicos - FÓRUM Inovar na Construção
Instalação aquecimento pavimento radiante elétrico com cabos de aquecimento
Ideias · 2 · 1387
em: 16 Março 2020, 14:13
Neste artigo tentaremos transmitir alguma informação para a correta instalação de uma solução de aquecimento com cabos de aquecimento, naquilo que habitualmente se chama Aquecimento por piso radiante elétrico.
Convém começar por referir que é muito importante planear uma adequada solução de isolamento térmico de pavimento. Pelo menos 3cm de placas de isolamento em XPS. Em obra nova é um completo disparate planear soluções com "mantas termoreflectoras", "bolha de ar", etc., no fundo soluções que contemplarão até 1cm de "isolamento térmico de pavimento", quando em muitas situações se utilizam pavimentos flutuantes precedidos de soluções acústicas que na prática são quase semelhantes ao que se chamou anteriormente "isolamento térmico de pavimento" ☹.
O local de instalação deve estar limpo e sem objetos que possam danificar o cabo de aquecimento. O local para o cabo de aquecimento e para a sonda de pavimento deve ser previamente planeado prevendo 2 tubos para o pavimento: um para entubar o cabo de aquecimento e outro para a sonda de pavimento.
A união cabo quente/ cabo frio deve ficar sempre embebido na betonilha que vai cobrir os cabos de aquecimento. Utilize pedaços de fita de alumínio para garantir o posicionamento desejado.
Deverá encaixar a sonda de pavimento no isolamento térmico de forma que não venha a interferir com a betonilha final a aplicar. Tampa a ponta do tubo da sonda de pavimento.
Deverá guardar um registo de como está distribuído o cabo de aquecimento com indicação clara do início da instalação e do fim do cabo de aquecimento. Este registo será necessário para efeitos de garantia, se esta vier a ser ativada.
Antes de tapar os cabos de aquecimento este devem ser verificados realizando a medição da resistência óhmica (ohms) que poderá ter uma variação de -5%/+10% relativamente ao valor fornecido pelo fabricante. Deverá ainda medir a resistência de isolamento com 500V, devendo ter um valor superior a 0,5MOhms. Deverá manter estes registos para efeitos de garantia se esta vier a ser ativada. Deverá realizar as mesmas medições depois de tapados os cabos de forma a garantir que não foram provocadas avarias durante a aplicação da betonilha/cola.
www.ideiasparahabitacao.pt | www.ceilhit.es
www.ideiasparahabitacao.pt
Re: Instalação aquecimento pavimento radiante elétrico com cabos de aquecimento
Responder #1 em: 23 Fevereiro 2021, 21:36
AQUECIMENTO PAVIMENTO RADIANTE COM CABOS DE AQUECIMENTO
Acompanhamento em obra na instalação de cabos de aquecimento pelo instalador de produtos CEILHIT.
A facilidade da instalação com cabos de aquecimento CEILHIT e a flexibilidade da instalação, adaptando-se às circunstâncias do local, em função do planeamento executado.