LUMINÁRIA LED Iluminação Industrial LED ETL107. Características Gerais. Óptica e Elétrica. 30W e 50W 15 ANOS 5 ANOS ATÉ 75% ECO - PDF Free Download
Download "LUMINÁRIA LED Iluminação Industrial LED ETL107. Características Gerais. Óptica e Elétrica. 30W e 50W 15 ANOS 5 ANOS ATÉ 75% ECO"
Carolina Franco Espírito Santo
1 Luminária Industrial LED de alto desempenho e eficiência composta por LED Lighting Class CREE. Potências do Sistema: Grau de Proteção: IP66 Vida útil de h LM70 Programação Inteligente do Fluxo Luminoso**** 15 ANOS 5 ANOS ATÉ 75% ECO sem troca * garantia ** economia *** Características Gerais Instalação - Pendente em teto ou para eletroduto, Para correta instalação utilizar o manual. Fixação - Através de suporte para gancho perfilado ou furação para eletroduto. Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento. Óptica e Elétrica Fonte de luz composta por LED COB Lighting Class CREE de alta potência e eficiência luminosa, com certificação conforme norma IES LM80 + TM21 para manutenção de fluxo X tempo. IRC > 70 (índice de reprodução de cores ); Temperatura de Cor: 5000K (Luz branca), outras temperaturas de cores sob consulta; Vida útil de h LM70, mantendo ao final da vida útil no mínimo 70% do fluxo luminoso inicial. Para facho de 90 : Lente em PMMA de alta eficiência com proteção anti-uv e anti-amarelamento com facho de luz simétrica; Fonte de alimentação com proteção IP66, tensão Vac, frequência 50/60Hz, THD <20%, fator de potência >0,9 com proteção contra curta-circuito, sobretensão, sobrecorrente, sobrecarga, sobreaquecimento e contra surtos 6kV. Temperatura de Operação: -40 C ~ +55 C; Opcional: Fornecido com tensão para corrente contínua (Vcc); Opcional: Fornecido com sistema de emergência. Para facho de 120 : Sem lente. *Duração estimada considerando uso diário de 9h (anual 3.285h), descartando-se fatores depreciativos relativos a cada local instalado. **A garantia aplica-se desde que o produto seja utilizado em corretas condições de uso. Consulte-nos maiores informações. ***Economia de energia comparando-se a luminária LED 100W com luminária com reator e lâmpada de 400W. ****Consulte-nos para fornecimento com regulagem automática do Fluxo Luminoso conforme necessidade da aplicação. 1
2 Óptica e Elétrica Curva fotométrica 90 Curva fotométrica 120 Potência do Sistema Fluxo Luminoso do LED* Eficiência do LED* Fluxo Luminoso da Luminária* Eficiência da Luminária* Equivalência HDI** Ângulo do Facho 90 30W 4.500lm 150lm/W 4.050lm 135lm/W 70W W 6.970lm 148lm/W 6.273lm 125lm/W 150W 120 * Tc à 25 C, índices sujeitos a variação ± 10%. ** Equivalência a luminária industrial convencional linha ET com reator + lâmpada HID nas potências citadas. Características Construtivas Corpo em chapa de aço tratado. Sob consulta o corpo poderá ser fabricado em chapa de alumínio. Dissipador em alumínio extrudado, projetado para garantir uma excelente dissipação térmica do calor gerado pelo LED, proporcionando o aumento da vida útil dos LEDs. Gancho em chapa de aço tratado, para perfilado ou furação para eletrodutotrilho. Parafusos e arruelas fabricados em aço inox. Acabamento padrão: Pintura epóxi com alta resistência à corrosão na cor cinza claro Munsell N 6,5. Disponibilidade nas cores preta ou branca ou outras cores sob consulta. 02 2
3 LUMINÁRIA LED Características Construtivas Dimensões (mm) Código /30 /50 A B C FIXAÇÃO PARA ELETRODUTO Aplicações 3 Peso (Kg) 4.0
4 Programação Inteligente Nossa linha de Luminárias LED tem possibilidade de regulagem automática do Fluxo Luminoso (lm) / Potência (W) em um determinado horário/período pré-definido, proporcionando assim uma economia ainda maior quanto ao consumo de energia elétrica. Ressaltando que esta programação somente poderá ser feita em nossa fábrica. Exemplo: Podemos configurar para que as luminárias no período de menor movimentação no local de aplicação operem com 70% do Fluxo Luminoso em um determinado intervalo de tempo e após o término deste horário automaticamente as luminárias voltam ao fluxo luminoso inicial (100%) ou ainda poderão sofrer outras variações (50%, 80%, etc.) conforme necessidade, reduzindo assim ainda mais o consumo de energia elétrica neste período pré-definido. Acessórios / Peças de Reposição Produto Descrição Código Veja mais Driver para alimentação do sistema LED, com grau de proteção IP66 e proteção contra surtos até 6kV integrado. M/DR_ Protetor de surto para proteção contra surtos até 10kV e grau de proteção IP66. M/PSU_ Lente em PMMA de alta eficiência, com proteção anti-uv, antiamarelamento e contra impactos IK08. M/LCREE_ Módulo de emergência para alimentação do sistema LED, com grau de proteção IP65. M/MNE_ M/MAE_ 4
5 Codificação / 50 C Código Potência Ângulo de Facho Acessório /50C Código Referência Código Referência Código Referência 30 30W 120 PS Protetor de Surto 10kV 50 50W C 90 Descrição do exemplo acima: Luminária Industrial LED, com 50W de potência, alto desempenho e eficiência luminosa, com suporte para gancho perfilado, composto por módulo de LED COB Lighting Class CREE, grau de proteção IP66, lente em PMMA com proteção anti-uv e anti-amarelamento com ângulo de facho 90 e tensão de alimentação 120~277Vca com protetor de surto de 6kV incluso ao driver. 5