SENSOR PRESENÇA PARA ILUMINACAO ESP 360+ INTELBRAS - Dicomp Distribuidora
SENSOR PRESENÇA PARA ILUMINACAO ESP 360+ INTELBRAS
O sensor de presença ESP 360+ de sobrepor foi desenvolvido para instalar no teto, em ambiente interno, e possui função Fotocélula. Ele é utilizado no acionamento automático de lâmpadas através da detecção de movimento de pessoas, animais de médio e grande porte e objetos por meio de um sensor infravermelho que reconhece as fontes de calor. Assim o produto alia características de praticidade, economia de energia e segurança. Acende e apaga a luz automaticamente Você não precisa mais acionar o interruptor para acender ou apagar lâmpadas. O sensor ESP 360 A detecta a presença e envia automaticamente o comando para a lâmpada, que se acende. E após um tempo pré-determinado sem detectar presença, o sensor envia outro comando, e a lâmpada se apaga. Ele é compatível com qualquer tipo de lâmpada: florescente, incandescente ou LED. Função Fotocélula e Sensibilidade Ajuste a quantidade de luminosidade em que o equipamento acionará a lâmpada se houver movimento. Dessa forma se o ajuste estiver na posição Sol, o equipamento acionará a lâmpada de dia e de noite, quando detectar movimento. No entanto, se o ajuste estiver na posição Lua, o equipamento só acionará a lâmpada de noite, quando detectar movimento. Além disso, você pode regular a sensibilidade do sensor quanto a presença de calor com a função Sensibilidade. Controle de tempo Você pode configurar o tempo que a lâmpada permanecerá acesa após o dispositivo detectar o último movimento. O ajuste de tempo pode variar de 10 segundos (mínimo) a 10 minutos (máximo). Toda vez que o equipamento identificar movimento ele recarregará o tempo ajustado no acionamento. Por isso, o sensor só desligará a lâmpada quando passar o tempo ajustado e não for detectado mais nenhum movimento nesse intervalo.
• Tensão de alimentação: Bivolt automático (100 a 240 Vac) • Frequência da rede elétrica: 50/60 Hz • Distância máxima de detecção: 18 metros (24 °C) • Ângulo de detecção: 360° • Altura de instalação: 2,2 a 4 metros • Temperatura de operação: 0 a 40 °C • Ajuste de tempo: 10s (mínimo); 10min (máximo) • Ajuste de luminosidade : (fotocélula) Apenas noite ou 24h (dia e noite) • Tabela de potência máxima da carga em rede com tensão 110 Vac: 1000 W (lâmpada incandescente) e 500 W (lâmpada econômica) • Tabela de potência máxima da carga em rede com tensão 220 Vac: 2000 W (lâmpada incandescente) e 1000 W (lâmpada econômica) • Tipos de lâmpada: Incandescente e econômicas (LED e fluorescentes compactas) • Bitola de fio máxima para conexão nos bournes do sensor: 1,5 mm • Peso: 115 g • Dimensões (A × Ø) 48 × 120 mm