Válvula de Alívio de Carcaça 150 Libras - Mipel - Germek Equipamentos
Válvula de Alívio de Carcaça 150 Libras – Mipel
Home / Combate à incêndio / Peças e Acessórios / Válvulas e acessórios / Válvula de Alívio de Carcaça 150 Libras – Mipel
Válvula de Alívio de Carcaça 150 Libras - Mipel
Válvula de alívio com mola para alívio de pressão na carcaça da bomba centrífuga. Previsto em norma, tem a função de eliminar a pressão interna excedente da carcaça da bomba centrífuga do conjunto motobomba diesel ou elétrico. Para motobombas com sistema de arrefecimento por trocador de calor, não se aplica esta válvula.
Estas válvulas foram desenvolvidas para proporcionar o alívio da sobrepressão em linhas ou vasos de pressão que operam com água ou outros líquidos.
Embora estas válvulas não tenham ação de abertura instantânea (pop action), elas podem ser usadas para vapor em instalações que não sejam codificadas (sem especificações legais ) e onde necessidades de alta descarga não seja requerida.
Tamanhos disponíveis: de 1/2″ (15mm) à 3″ (80mm);
Regulagens: Ajuste por mola de 30PSI a 150PSI
Extremidades com roscas BSP ou NPT;
Disco metálico;
Disco PTFE;
Corpo de Bronze;
Observações: Recomenda-se substituir a mola para regulagens abaixo de 40PSI.
Para altura manométrica acima de 105mca, verificar a classe de pressão da válvula para 300 Libras.
Diâmetro Nominal (Tamanho) 1/2″ (15mm), 3/4″ (20mm), 1″ (25mm)
SKU: 062014. Categories: 150Lbs/PSI, Acessórios, Mipel, NBR, NFPA, Válvula de Alívio de Carcaça, Válvulas. Tags: Conjunto Diesel, Conjunto Elétrico, Tubulação de Recalque, Válvula de Alívio de Carcaça.