INSTRUÇÕES PARA OBTER LIGAÇÃO DE ÁGUA E PARA MONTAGEM DA MURETA PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA DA SANESC - PDF Download grátis
Download "INSTRUÇÕES PARA OBTER LIGAÇÃO DE ÁGUA E PARA MONTAGEM DA MURETA PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA DA SANESC"
Orlando Bandeira Mendes
1 Instrução Normativa a partir de 01 de Junho de 2014 INSTRUÇÕES PARA OBTER LIGAÇÃO DE ÁGUA E PARA MONTAGEM DA MURETA PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA DA SANESC Passo 1 Certifique a disponibilidade do serviço de abastecimento em seu logradouro, em caso de dúvidas procure em um dos postos de atendimentos mais próximo de seu setor ou ligue Passo 2 Caso o seu imóvel seja atendido pela rede de distribuição de água tratada da SANESC, após a montagem da mureta padrão, o usuário deverá se dirigir até um dos postos de atendimentos e apresentar cópias de: RG, CPF e Documento do Imóvel (registrado em cartório no caso de Escritura ou contrato de compra e venda com reconhecimento de firma da assinatura do vendedor/imobiliária), e somente o titular ou procurador poderá fazê-lo. Passo 3 A montagem da mureta padrão e instalação do hidrômetro é de responsabilidade do usuário. O profissional que irá efetuar a montagem deve seguir rigorosamente as normas e exigências da SANESC. Passo 4 Concluída a assinatura da ordem de serviço para ligação de agua, automaticamente será solicitada a vistoria de certificação da montagem da mureta padrão. Passo 5 Aprovada a montagem da mureta padrão pelo fiscal da SANESC, a execução da ligação será efetuada no prazo estabelecido.
2 Passo 6 A nota fiscal com o número do hidrômetro deverá ser entregue pelo usuário na Agencia de Atendimento da SANESC no ato da solicitação do serviço. Passo 7 Os custos referentes aos materiais e mão de obra para execução do ramal de ligação de água serão incluídos na primeira fatura. OBS: A mureta padrão deve ter no mínimo 2 metros (largura entre a mureta e a rede de agua) de área livre de arvore, fossa, poste e fiação de energia, materiais de construção e qualquer outro obstáculo. Caso a equipe de execução de ligação compareça ao seu imóvel e encontre alguma situação em desacordo com os procedimentos da empresa, o usuário deverá fazer a correção e solicitar o retorno do fiscal para nova aprovação, para que posteriormente seja realizada a execução da ligação. MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA EM CONDOMÍNIOS A SANESC define ligação individualizada como aquela destinada a medir o consumo de cada unidade usuária, com medidor instalado em local de fácil acesso para leitura. A medição individualizada de água nos apartamentos é uma forma de distribuição mais justa dos custos das contas de água/esgotos, permitindo a cada usuário controlar o seu consumo, sobre sua respectiva conta individual. No sistema de medição global não existe uma justa distribuição do pagamento, já que quem consome menos, subsidia o consumo de quem consome mais. Na realidade, os usuários querem pagar o que realmente consomem, e não se responsabilizar pelos gastos de outros pelos quais não são efetivamente responsáveis. Uma característica fundamental da medição individualizada é a emissão de uma conta para cada usuário. A fatura é emitida com base no consumo medido pelo hidrômetro instalado no ramal de alimentação de cada unidade consumidora, acrescido do rateio do consumo comum. O consumo comum é apurado pela diferença entre o volume registrado no medidor geral e o somatório dos volumes medidos em cada uma das unidades consumidoras.
3 Modelo da Mureta Padrão para Ligação de Agua
5 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURETA PADRÃO Ao adquirir os materiais para executar a sua ligação de água, fique atento as especificações definidas pela SANESC, pois os materiais fora do padrão em anexo serão reprovados nas vistorias e poderão gerar prejuizos financeiros e atraso nos prazos de execução do serviço. Por isso, fique atento e, na dúvida, consulte a SANESC antes de adquirir os materiais. Seguem em anexo as especificações.
6 CAIXA METÁLICA PADRÃO A OBS.: - A CAIXA METÁLICA DEVERÁ SER USADA PARA INSTALAR CAVALETE Ø3/4 - HIDRÔMETRO 1,5m³/h X Ø3/4 -; - A CAIXA METÁLICA DEVERÁ SER EM CHAPA DE AÇO Nº 18, MONTAGEM POR SOLDA PONTO, DOBRADIÇAS INTERIÇAS EM LATÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR CINZA, COM ESPESSURA MINIMA DE 100 MICRAS E PESO MINIMO BRUTO DE 4,4 Kg; - A PARTE FURADA É UM FURO DE 15 X 25CM NA TAMPA, CHAPA MOEDA N 18, SOLDADA POR DENTRO ATRAVÉS DE SOLDA A PONTO - COTAS EM MILÍMETROS.
7 KIT CAVALETE PADRÃO A
Sistema de Gestão da Qualidade SUPERINTENDÊNCIA DE VAPT VUPT E ATENDIMENTO AO PÚBLICO INSTRUÇÃO DE TRABALHO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CELG Responsável: Iara Beatriz Vieira Cascão Neiva Cópia Controlada