AEJ Elétrica
A AEJ Paulista
Medidores de Isolação
Proteção de Descargas - SPDA
Laudos para ICMS
Laudos de Pára-raios
Projetos Cabine Primária
Os consumidores que necessitam de uma potência instalada superior a 75 kW e demanda igual ou inferior a 2500 kW podem solicitar o fornecimento de energia em tensão primária de distribuição ou em casos especiais nos quais podem atingir até uma demanda de 5000 kW dependendo das condições da concessionária. Isto posto deve se construir uma cabine primária também denominada posto primária. De acordo com a norma ABNT NBR-6979, a nomenclatura correta é: CONJUNTOS DE MANOBRA E CONTROLE PARA TENSÕES DE 1,0 kV até 36,2kV
A tensão de fornecimento é em media tensão (1,0 kV até 36,2 kV), a tensão mais comum e também a que encontramos em nossa região é a tensão de 13.800 VCA (teórico) 13.200 VCA (Prático), em outras regiões encontramos tensões de 24.000 VCA e 3.600 VCA, pelo fato de estarmos lidando com uma diferença de potencial tão elevada e muito importante observarmos todos os requisitos de segurança estabelecidos pelas normas.
Tipos de Conjuntos de Manobra e Controle do ponto de vista estrutural
Simplificado em alvenaria;
Simplificado blindado (Uso interno ou externo);
Simplificado em poste único;
Simplificado em plataforma;
Convencional em alvenaria;
Convencional blindado (Uso interno ou externo);
Os conjuntos de manobra em alvenaria, tem seus equipamentos instalados em edificação civil, o ramal de alimentação pode ser aéreo ou subterrâneo. Os conjuntos de manobras blindados são constituídos de uma estrutura metálica, onde os componentes são instalados, apresentam alto nível de segurança, pois na necessidade de manobras, todas as partes energizadas ficam confinadas.
É importante ressaltar que o fabricante deste tipo de conjunto de manobras deve submeter um protótipo aos ensaios conforme estabelecidos pela norma ABNT NBR-6979, e também homologar seu projeto junto às concessionárias de distribuição de energia. O conjunto de manobras simplificado com transformador único só e permitido conforme norma ABNT-NBR 14039, para instalações com demandas máximas de até 300 kVA, sendo que sua proteção na alta pode ser feita por fusíveis, e na baixa por disjuntores com disparador térmico e magnético.
A medição neste tipo de conjunto e feita na baixa tensão, no tipo convencional a medição e feita na alta tensão e sua proteção deve ser feita por chave disjuntora na alta atuando através de bobina de desligamento por reles de proteção indireta com as funções ANSI 50-51 e 50-51N, este rele eletrônico permite um detalhamento da parametrização de sua curva de atuação, garantindo assim sua atuação com maior precisão, para este tipo de conjunto pode se utilizar um ou mais transformadores. Independente do tipo de conjunto de manobras, as partes básicas são:
Ramal de entrada: Conexão dos condutores do ramal de entrada ao conjunto de manobras, devido à mudança do tipo de isolação do condutor, faz se necessário a instalação de terminações nas extremidades dos condutores (somente no caso de ramal de entrada subterrâneo), assim como a instalação de pára-raios de linha tanto para ramal de entrada subterrâneo quando para ramal de entrada aéreo.