MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 3 SUPERFLEX CAPA DUPLA - CM Couto - CoutoFlex
Pó Químico D
AP (Água pressurizada)
Classe K para cozinhas
Espuma AB
HIDRÁULICA ECONÔMICA
Sistemas de combate STAT-X
Sistemas portáteis multiuso - CAFS
Carga e Recarga de Agente Limpo
(21) 3658-9134
(21) 99700-7031
vendas@cmcouto.com.br
De Segunda a Sexta das 08:00 ás 18:00.
MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 3 SUPERFLEX CAPA DUPLA
Cód.: REVD00017A
VÁLVULA DE HIDRANTE PN-16 45°
Válvula angular para sistema de hidrante de incêndio PN-16 (227LBS) construída em latão. ...
Marca: CoutoFlex
Válvula angular para sistema de hidrante de incêndio PN-16 (227LBS) construída em latão. Entrada em rosca interna de 2.1/2" com 11FPP, e saída em 45° rosca externa de 2.1/2" com 5FPP, atendendo a ABNT NBR 16021.
CORPO: latão fundido
HASTE: aço inox
VOLANTE: alumínio
ENTRADA: rosca interna 2.1/2" com 11FPP BSP
SAÍDA: angular em 45° com rosca externa 2.1/2" com 5FPP BSP
CLASSE DE PRESSÃO: PN-16 (227LBS) ou 16Kgf/cm² (1,6 MPa)
USO: sistema de hidrantes de combate a incêndio
PADRÃO: ABNT NBR 16021
Valvula de hidrante Industrial PN 16 latão - ficha tec
CHAVE STORZ DUPLA LATÃO
Chave tipo storz dupla (1.1/2" e 2.1/2") em latão para auxílio no travamento e destravamento de...
Chave tipo storz dupla (1.1/2" e 2.1/2") em latão para auxílio no travamento e destravamento de engates rápidos modelo storz como em adaptadores para hidrantes e mangueiras de incêndio.
SISTEMA: para engates tipo STORZ
COMPATÍVEL (polegadas): 1.1/2" e 2.1/2"
APLICAÇÃO: travamento e destravamento de engates tipo storz
Chave storz latão
ADAPTADOR 2.1/2" STORZ LATÃO
Adaptador em latão para válvula de hidrante com um lado rosca interna 2.1/2'' x 5 FPP, e o...
Adaptador em latão para válvula de hidrante com um lado rosca interna 2.1/2'' x 5 FPP, e o outro lado engate rápido tipo STORZ de 2.1/2". NBR 6491.
FACE 1: rosca interna 2.1/2" x 5FPP BSP
FACE 2: engate storz 2.1/2"
UTILIZAÇÃO: para conectar a mangueira de incêndio a válvula do hidrante.
Adaptador storz 2.1/2" para rosca 2.1/2" latão
ABRIGO EXTERNO PARA MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 2 PORTAS
Abrigo para mangueiras de incêndio e hidrantes de sobrepor (externo a parede) em chapa de aço 20...
120x90x17cm
120x90x30cm
Abrigo para mangueiras de incêndio e hidrantes de sobrepor (externo a parede) em chapa de aço 20 (0,90mm), pintado na cor vermelha. Possui duas porta com visor e cesto meia lua fixo interno. Acompanha placa em PVC com inscrição INCÊNDIO.
MATERIAL: chapa 20 (0,90mm)
ACABAMENTO: pintura eletroestática vermelha
QUANTIDADE DE PORTAS: 02 portas com visor e placas em PVC com inscrição INCÊNDIO
CESTO: tipo meia lua interno para acomodar as mangueiras
OPÇÃO DE MEDIDAS: 120x90x17cm e 120x90x30cm
ESGUICHO MANUAL 368 REGULÁVEL - STORZ 2.1/2"
Esguicho manual 368 regulável com 5 vazões 95, 125, 150, 200 e 250 GPM. Fabricado em liga leve de...
STORZ 2.1/2"
Esguicho manual 368 regulável com 5 vazões 95, 125, 150, 200 e 250 GPM. Fabricado em liga leve de alumínio anodizado com punho ergonômico para uso com água ou espuma. Equipado com anel dentado de aço inox rotativo para produzir padrão de névoa denso. Permite alterações na forma do jato (compacto, meia neblina e neblina total) sem alteração da vazão. Dotado de manopla para operação de abertura e fechamento do fluxo do liquido extintor. Permite a limpeza durante o uso de eventuais impurezas sem interromper o fluxo do liquido extintor. Conexão de entrada engate rápido tipo storz de 2.1/2". Esguicho em conformidade com norma NFPA 1964.
CORPO: Liga leve de alumínio anodizado
ENTRADA: engate storz 65mm(2.1/2")
NÍVEIS DE VAZÃO: 95-125-150-200-250 GPM (360-475-550-750-950 LPM)
PRESSÃO DE TRABALHO: 100 psi (7 bar)
FORMAS DE JATO: Cortina de proteção (neblina total), e jato sólido
CONTROLE DE FLUXO: Por alavanca (aberto e fechado)
TUBOS FORMADORES DE ESPUMA COMPATÍVEIS: modelos 215 e 227
CERTIFICAÇÃO: FM Approved
FABRICANTE: Protek ISO 9001:2015 registro no UL. Produtos em conformidade com NFPA 1964, e grande parte com certificado FM Approvals.
Esguicho manual 368 regulável
A Mangueira de incêndio Tipo 3, na cor branca, tem todos seus componentes fabricados com o mais alto padrão de qualidade do mercado brasileiro, é revestida externamente com duplo reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta. Montada com união em latão de fabricação própria e certificada, tipo engate rápido ("storz") conforme NBR 14349. Possui altíssima resistência a ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos. Mangueira fabricada conforme norma ABNT NBR 11861 e certificada de acordo com a portaria do Inmetro 148/2015. Produto possui Certificado de Conformidade emitido pela ABNT. Seu uso é recomendado para ambientes onde é desejável uma maior resistência a abrasão e maior pressão de trabalho, como áreas industriais, navais e Corpo de Bombeiros.
ATENÇÃO: Tipo da mangueira, diâmetro, comprimento e quantidade são estipulados unica e exclusivamente pelo Corpode Bombeiros de seu Estado de acordo com a classificação de risco do imóvel. Consulte a documentação expedida pelo Corpo de Bombeiros antes de efetuar a cotação.
IMPORTANTE / IMPORTANT:
EXPORTACIÓN A TODOS LOS PAÍSES, SOLICITAR INFORMACIÓN.
EXPORT TO ALL COUNTRIES, REQUEST INFORMATION.
Modelo: Superflex CAPA DUPLA
Pressão de Trabalho: 15 Kgf/cm²
Pressão de Ruptura: Acima de 60 Kgf/cm²
Diâmetro: 1.1/2" e 2.1/2"
Uso: Industrial, naval e bombeiros. Consulte exigência do corpo de Bombeiros
Certificação: Mangueira fabricada conforme norma ABNT NBR 11861 e certificada de acordo com a portaria do Inmetro 148/2015. Produto possui Certificado de Conformidade emitido pela ABNT.
Ficha Técnica Mangueira de Incêndio Superflex CD - TIPO 3
Certificação ABNT Superflex CD Tipo 3 - 1.1/2 pol
Certificação ABNT Superflex CD Tipo 3 - 2.1/2 pol
Certificação ABNT União Storz da mangueira de incêndio
A C.M. Couto, fundada em 1970, vem se desenvolvendo e crescendo junto com seus clientes, com atendimento em todo território nacional e exterior. Fabricamos Mangueiras de Incêndio, Líquido Gerador de Espuma (LGE), itens para hidráulica de incêndio como esguichos, adaptadores, chaves e tampões, venda e manutenção de extintores de incêndio. Nosso departamento de engenharia desenvolve e executa projetos para sistemas de detecção e combate com água, espuma, CO², agente limpo entre outros com regulamentação junto ao Corpo de Bombeiros. Elaboramos planos de emergência e fornecemos Equipes de Brigada. Atendendo aos mais altos níveis de exigência técnica e inovação na prevenção e combate à incêndios.
EMISSÃO DE 2ª VIA DE BOLETO DE COBRANÇA
Telefones Administração:
(21) 3658-9100
(21) 3195-0760
Seg. à Sex. 08h às 12h e 13h às 18h.
C.M. Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda. | CNPJ: 34.115.188/0001-35 | Inscrição Estadual: 83.611.219